DE BLIKSEMAFLEIDER. 
211 
laag, steeds belet zij de ontlading en werkt dus als een ideaal-bliksem- 
afleider. Neemt men de spits weg, dan springt de vonk op den 
kleinsten bol over omdat de spanning daar het grootst is , zelfs als 
hij driemaal verder van de bovenste plaat afstaat dan de grootste 
bol , en als er tusschen den geleider met den kleinsten bol en de 
onderste plaat een groote weerstand geplaatst werd , aequivalent met 
een slechte aardleiding. Bij een plotselinge lading van beide platen 
werden alle geleiders even gemakkelijk getroffen , en het moeielijkst 
die welke door den grootsten weerstand van de onderste plaat ge- 
scheiden was. 
De conclusie is , dat tal van dunne draden de voorkeur verdienen 
boven een enkelen dikken draad , en dat hun capaciteit verhoogd 
moet worden door ze goed te verbinden met de groote metaalmassas 
der gebouwen. De aardverbinding moet diep genoeg zijn om schade 
aan fondamenten en gas- en waterleiding te vermijden ; op het dak 
loope een draad , dat evenals een hek van spitse punten voorzien moet 
zijn, langs alle randen, goot en nokken zoodat er tallooze spitsen 
naar den hemel gekeerd zijn en het hoogste deel van het gebouw het 
best beschermd zij ; maar prof. lodge zou niet gaarne stangen hoog 
boven het hoogste punt van het gebouw verheffen om ontladingen te 
verwekken, die anders misschien niet zouden plaats grijpen. 
Varley bestrijdt lodge door proeven van wimshurst aan te halen, 
die volgens hem ons weer vertrouwen inboezemen in den gewonen 
bliksemafleider. 1 
De eerste reeks proeven met twee elektrische platen , waarvan de 
een de wolk en de andere de aarde voorstelt en waar tusschen ijzeren 
en koperen geleiders van verschillenden vorm gespannen zijn , bewijst 
al even weinig voor koper als voor ijzer; ook de tweede, waaruit 
de invloed van een slechte aardverbinding moet blijken , beteekent 
niet veel. 
Een andere proef van wimshurst bewijst het groote belang van een 
goede aardgeleiding ; hij maakte een model van een huis in drie ver- 
diepingen met metalen stukken , die waterbuizen en gas -brackets moesten 
voorstellen. Er liep een geleider langs het huis , die op verschillende 
wijzen met den grond kon worden verbonden. Boven het huis was 
een koperen plaat aangebracht, die de onweerswolk moest voorstel- 
1 »Restove confidence in the ordinary lightning conductor”. 
