VAN EEN CENTRAAL-STATION UITGAANDE. 
293 
wederom niet anders kan geschieden , dan door voor den weerstand van 
elke buiten gebruik gestelde lamp een gelijken , metallieken weerstand 
in de plaats te stellen , zal er te baren behoeve in den keten steeds 
hetzelfde arbeidsvermogen worden verbruikt , of zij brande of niet. 
Wenscht men om al deze redenen al de kwartieren naast elkander 
in de stroombaan te plaatsen , dan zal men langs allen een dubbele 
hoofdleiding moeten leggen , wier eene tak met de positieve , de andere 
met de negatieve electrode der dynamo is verbonden. Op de hoogte 
van het eerste kwartier gekomen , geleidt men daarheen den stroom 
door twee draden , waarvan de ,eene met den rechter , de andere met 
den linker tak der hoofdleiding is verbonden en plaatst in den af- 
geleiden stroom alle lampen naast elkander. Handelt men zoo voor 
alle kwartieren, dan staan zoowel deze als alle lampen in elk van 
haar naast elkander in de stroombaan. Letten wij nu weder uitsluitend 
op den weerstand der lampen zelve , hetgeen op hetzelfde neerkomt 
als dat wij al de zes vertakkingen op dezelfde punten uit de dubbele 
hoofdleiding afleidden en in ieder van haar 100 lampen naast elkander 
plaatsten. De 600 lampen in de zes kwartieren bieden dan niet 
meer weerstand dan wanneer zij allen in hetzelfde kwartier naast 
elkander in de stroombaan stonden. En hoewel wij nu , wanneer allen 
branden, een stroomsterkte van 600 X 0-75 = 450 amp. noodig 
hebben, zal toch het standvastig spanningsverschil aan de electroden 
niet meer dan 450 X 0*1 = 45 volts behoeven te bedragen. Maar 
nu is het tevens duidelijk, dat dit groote voordeel dadelijk wegvalt 
als de weerstand in de hoofdleiding , die wij gelijk nul onderstelden , 
niet zooveel mogelijk daartoe nadert ; dat dus die , toch reeds dubbele 
kabel eene zeer groote doorsnede zal moeten hebben. 
Daarenboven eischt deze stroomverdeeling , dat de kabel dikker wordt 
naarmate hij verder van het station ligt ; zijne doorsnede zal bij het 
passeeren van elk kwartier grooter moeten worden genomen. 
Om dit duidelijk te maken willen wij wederom een voorbeeld stellen, 
daarbij eenvoudigheidshalve aannemende , dat door een centraal-station 
twee kwartieren moeten bediend worden , die in dezelfde richting 
op afstanden van dat station liggen, welke 100 meter verschillen. De 
punten dus , waar uit de beide deelen van den kabel de vertakkingen 
voor de beide kwartieren moeten worden afgeleid , liggen op dien 
afstand van elkander. Onderstellen wij nu verder , dat in beiden een 
ongeveer gelijk aantal lampen moet worden gevoed , dan moeten beide 
afgeleide stroomen ongeveer even sterk zijn ; van het punt gerekend 
