à un centimètre et mème à 5 millimètres , pour conserver à l’égout 
une profondeur convcnable. 
14. Pour attcindre cettc pente minimum, il faudra dans certains 
cas réduire la profondeur de l’égout, ou établir dans le probi longitu- 
dinal du radier un système de pentcs et de contre-pentes aboutissant à 
des réservoirs. » 
Dimensions. 
« 15. Les dimensions à donner à un égout dépendront de son 
importance dans le système général. 
Toutcfois si la pente du radier est assez faible pour que l’on ait 
à redouter des obstructions, il faudra toujours adopter des dimensions 
telles que la manouvre des ouvriers y soit facile. 
Dans ce dernier cas, on pourra admettre comme dimension mini- 
mum 0 ra ,70 de largeur, et 1 m ,20 de bauteur sous la voute. 
On conserverà au-dessus de l’estrade de la voute, une bauteur de 
0 m ,30 au moins pour le sable et le pavage. 
16. Pour les branches extrèmes du réseau, et lorsque la pente at- 
teindra ou dépassera 0 m ,02 par mètre , il pourra sullìre d’un égout 
cylindrique de 0 m ,30 à 0 m ,80 de diamètre. » 
Forme. 
« 17. On donnera aux égouts la forme ovoidale; cette forme s’ob- 
tient au moyen d’un gabarit en plancbes contre lequel le magon po- 
se les briques. 
18. Pour les branches extrèmes du réseau, pour les embranche- 
ments des regards et des maisons, on émploiera des tuyaux en poterie, 
pourvu qu’on puisse leur donner une pente d’au moins 0 m ,0l par 
mètre. 
Ces tuyaux seront en poterie ordinaire, ou en grès, mais de pré- 
férence en grès. 
Bcgards. 
« 19. Les eaux de la voie publique seront conduites dans l’égout 
au moyen de regards et d’embranchements. 
