- 188 
mais qui ne peut pas remplacer d’une manière générale celui doni 
nous venons de parler, yu qu ii ne s’applique qu’aux appartements pour- 
vus d’une cheminée. Yoici en quoi consiste ce système propose par M. 
Va n der Rit\ Commissaire-Voycr a Bruxelles. Ce zélé fonclionnaire 
insiste sur la nécessité de construire un conduit d appoi dans toutes les 
bàtisses habitées sans exception. Un seul tuyau convenablement pla- 
cò dans le corps intérieur de la cheminée peut suffirc pour aspirer 
l’air vicié de toutes les chambres dcs étages superposés et en com- 
munication avec le corps dcs cheminées munies du tuyau d’aérage dont 
nous venons d’indiqucr l’usage. Mais où chercherons nous la prise d’un 
nouvel air? Dans la cage de l’escalicr, et l’air que nous y trouvcrons 
sera, cn mainte circonstance, préférable à celui du dehors; outrequ’il 
sera plus sec et plus chaud, il subit moins Ics inteinpérics des saisons 
et présente un autre avantage, celui d’ètre plus exempt d’insectes. 
Toutefois n’oublions pas de rappclcr que cct air a aussi ses in- 
convénients comme nous l’avons constatò lorsque nous faisions men- 
tion de l’air corrompu qui se répand dans les étages supérieurs par 
la dilatatori de la chaleur, de cct air vicié par les émanations c[ui se dé- 
gagcnt dcs cuisincs souterraines, des chambres occupées par la famille. 
Ccs inconvénients sont assez gravcs à notre poinl de vue pour ne pas 
insister sur l’adoption du système proposé par M. Van der ltit. 
Quoi qu’il cn soit, il se pourrait eneore que l’on fut rctenu par la 
crainte de voir augmenter les dépeuscs qui, aujourd’hui, sont déjà 
assez grandes lorsqu’on veut eriger convenablement ime nouvelle con- 
struction; mais c’est là une considération qu’on ne peut pas opposcr sé- 
rieusement au système de ventilation de l’ingénieur belge. Le surcroit 
de dépenses est si pcu considérable, qu’il ne peut établir une objection 
sérieuse, si nous ne nous trouvions en présenee des inconvénients men- 
tionnés plus haut. Prenons cn effet une maison de scpt mètres de fa- 
cade, douze mètres de profondeur, ayant caves, rez-de-chaussée, premier 
et second étages, mensarde et grenier, et examinons quels frais entrai- 
nerait le systcme de ventilation proposé par M. Van der Bit. 
1 .° Pour aspirer l’air vicié par nos conduits d’appel magonnés dans 
les corps intérieur de chaque cheminée, nous devons cmploycr 30 mè- 
tres de luyaux que nous appelons briques creuses , comprcnant pour 
deux cheminées cent pièces, à cinquante francs le mille, cela fait 
cinq francs. Nous aurons besoin eneore de dix pièces en potcric for- 
