[ 68 ] 
Ablallrohre besassen, letztere als Leitung benutzt hat, und obwohl diese durchaus nicht lückenlos aneinander 
gefügt waren, dennoch keinen erheblichen mechanischen Schaden, jedenfalls aber keinen Feuerschaden 
angerichtet hat. 
Wie hat man sich nun die Leitung des Blitzes in einer solchen Reihe nicht zusammenhängender 
Leiter zu denken? Die Elektricität der Wolke erregt durch Influenz in den einzelnen Leitern verschiedene 
elektrische Spannungen. Gleicht sich die zwischen dem obersten Leiter und der Wolke vorhandene Spannungs- 
differenz durch den Blitz aus, so hat dieser Ausgleich weitere Entladungen zwischen den übrigen Leitern 
zur Folge, und zwar geschehen diese bei getrennten Leitern in Funkenform. Sind die Leiter weit von ein- 
ander entfernt, so kann die Entladung in einem mächtigen Funken mit grosser mechanischer und zündender 
Wirkung erfolgen. Sind aber die Leiter in sehr grosser Nähe, so erfolgt die Entladung in einer grösseren 
Anzahl kleinerer Funken mit geringer mechanischer und kaum zündender Kraft. Um nun die Grösse der 
entstehenden Funken möglichst herabzudrücken und sie nur zwischen den metallischen Leitern entstehen 
zu lassen, schlägt Herr Findeisen vor, die als Blitzableiter zu benutzenden Bohre und Binnen 10 bis 
20 cm über einander zu schieben. Ein Verlöten zum Zweck besserer Leitung ist nicht nötig. Im Gegen- 
satz zu diesen Ausführungen verlangt Herr Nippoldt 1 ) eine besonders sorgfältige Verlötung einzelner Leiter- 
teile, um jede Temperaturerhöhung durch schlechte Leitung zu verhindern. An Strohdächern ist dieses 
wohl von Bedeutung, aber an Mauerwerk dürften kleine Funkenentladungen keinen Schaden verursachen. 
Es kann also ein Blitzableiter, dessen Widerstand für galvanische Ströme unendlich gross ist, 
trotzdem wohl seinen Dienst leisten. Doch auch ein galvanischer Ausgleich der Elektrizitäten ist bei einem 
solchen während des Gewitters möglich. Hierüber giebt eine Mitteilung „über die Wirkungsweise dis- 
kontinuierlicher Blitzableiter 1 ‘ von K. B. Koch 2 ) Auskunft. Der Verfasser misst nach galvanischem Maasse 
den Widerstand eines Blitzableiters und findet denselben vor dem Gewitter unendlich gross. Bei heran- 
nahendem, aber noch entferntem Gewitter findet er ihn gleich 123000 12, bei näherem Gewitter gleich 
1100 22, sodann gleich 955 22, schliesslich bei einem 3 km entfernten Blitzschläge gleich 190 22. Er giebt 
noch zwei ähnliche Beihen von Beobachtungen an. Der Verfasser wirft die Frage auf, ob vielleicht 
elektrostatische Ladungen einen Ausgleich der Elektrizitäten begünstigt haben. Er verneint dieses, da ein 
Elektroskop solche nicht anzeigte. Es bleibt als Erklärung nur übrig, die von den entfernten Entladungen 
ausgehenden elektrischen Schwingungen als Ursache der erhöhten Leistungsfähigkeit anzusehen. 
3. Die Erdelektrode. Nach den bisherigen Vorschriften soll sie aus einer Kupferplatte von 
etwa 1 cpn einseitiger Oberfläche bestehen und soll, um ihre Kapazität nicht einzubüssen, unzusammen- 
gerollt bis in das Grundwasser versenkt werden. Diese Forderung trägt mit dazu bei, die Anlage eines 
Blitzableiters recht teuer zu machen, insbesondere ist es schwierig, stets das Grund wasser aufzufinden und 
bis dabin eine genügend weite Grabe herzustellen, in welche die Erdeelektrode versenkt werden kann. 
Diese Vorschrift ist neuerdings ziemlich einstimmig fallen gelassen worden. Ja es sind Fälle bekannt ge- 
worden, aus denen auf das deutlichste hervorgeht, dass das Grundwasser nicht immer genügende Ableitung 
bietet. Herr Geh. Beg.-Eat Aron 3 ) giebt an, dass in einzelnen Fällen, wo das Grundwasser tief in Felsen 
eingebettet war, dieses nicht einmal eine gute telegraphische Erdableitung bildete, und Herr Professor 
Neesen 4 ) berichtet von einem Fall, wo das im Grundwasser gebettete Wasserlei tungsrohr bei Erfurt durch 
Blitzschlag stark beschädigt wurde, als der B^itz aus einem Baume in dasselbe überschlug. Es muss be- 
rücksichtigt werden, dass während des Gewitters beträchtliche Mengen Begen herunterkommen, die die 
Oberfläche des Bodens gründlich durchnässen. Es genügt daher, die Elektroden in die oberflächlichen 
Schichten der Erde zu verlegen und zwar in der Eicht ung, in der die Abwässer des Gebäudes ihren Weg 
nehmen. Die Erdschicht, die die Abwässer aufnimmt, nimmt auch das Kegenwasser besonders leicht auf, 
und so ist der Blitzableiter an eine vorzügliche Erdableitung angeschlossen. In Ortschaften aber, in denen 
die Abwässer auf isoliertem Wege durch Kanalisation weggeführt werden, findet sich meist ein vorzüglicher 
Ersatz der besprochenen Erdableitung in der Wasserleitung, an welche das Ende des Blitzableiters direkt 
1) Die Entstehung der Gewitter und die Prinzipien des Zweckes und Baues der Blitzableiter. 
Frankfurt a. M. 1897. 
2) E. T. Z. 1897. p. G39 
3) E. T. Z. 1897. p. 464. 
4) E.T.Z. 1897. p. 465. 
