138 
Ascher, Kobbert, Rolin, Hurdelbrink. 
Zweiter Teil. 
II. Bekämpfung des Rauches aus Dampfkessel- 
feuerungen» 
Berichterstatter Rolin. 
Die Kommission hat bearbeitet: 
1. Beschwerden, welche über Rauchbelästigung aus Dampfkessel- 
schornsteinen der Kommission von Anwohnern direkt zugegangen sind. 
2. Beschwerden, welche der Kommission von dem Königlichen 
Polizei-Präsidium überwiesen worden sind. 
3. Anzeigen über starke Rauchentwickelung aus Dampfkessel- 
schornsteinen, welche durch einzelne Kommissionsmitglieder oder durch 
vom Polizei-Präsidium zur Verfügung gestellte Hilfskräfte beobachtet 
worden sind. 
Über sämtliche Fälle wurden dem Königl. Polizei-Präsidium gut- 
achtliche Berichte erstattet, in welchen praktische Vorschläge für die 
in den einzelnen Fällen zu treffenden Maßnahmen angegeben wurden. 
In der Kegel wurde zur Untersuchung der einzelnen Anlagen 
zunächst der vom Dampf kessel-Revisionsverein zur Verfügung gestellte 
Lehrheizer entsandt, um durch genaue Beobachtungen festzustellen, in 
welchem Grade die Kauchentwickelung auftrat und bei stärkerer Rauch- 
entwickelung zu versuchen, durch geeignete Bedienung der Feuerung 
eine tunlichst rauchschwache Verbrennung zu erzielen. In vielen Fällen 
ist dies gelungen, und haben dann die betreffenden Heizer nach An- 
weisung des Lehrheizers rauchschwach gefeuert. In einigen Fällen 
sind aber die Bemühungen des Lehrheizers vergeblich gewesen, da 
sich die betreffenden Heizer oder auch die Besitzer der Unterweisung 
unzugänglich erwiesen. Nur in wenigen Anlagen konnte die Rauch- 
entwickelung durch eine sachgemäße Bedienung des Feuers nicht ver- 
mindert werden. Der Grund hierfür lag zumeist in zu großer Be- 
anspruchung des Dampfkessels, in einem Falle auch an der Kon- 
struktion des Kessels selbst in Verbindung mit einem zu niedrigen 
Schornstein, so daß hier die Anwendung eines rauchschwachen Brenn- 
materials (Koks) und die Erhöhung des Schornsteins vorgeschlagen 
werden mußte. 
Ein Abdruck der von dem Lehrheizer verwandten Formular ist 
als Beispiel beigefügt. 
In Verbindung mit dem Dampf kessel-Revisionsverein konnte die 
Kommission auch bei vorliegenden Genehmigungen von Dampfkessel- 
Neuanlagen durch eingehende Beratung klärend wirken, so daß einer- 
