422 
UN NOUVEAU SYSTÈME DE ClIAUFFAOE. 
donné le nom de Calorifère Valette hydro- 
aérotherme. 
Il se compose d’une caisse A contenant 
de l’eau et munie de trois petites cloches 
surmontées d’une soupape libre à ressort, 
qui laisse échapper en plus ou moins grande 
quantité, selon l’élévation de la tempéra- 
ture, la vapeur dégagée par l’eau de la 
caisse. 
Le centre de cette caisse est occupé par 
la partie inférieure du foyer, qui est ter- 
miné en bas par une grille mobile F, que 
l’on fait mouvoir au moyen d’une longue 
poignée, et permettant, soit d’activer le feu, 
soit même de nettoyer complètement le 
foyer sans empêcher le fonctionnement de 
l’appareil. Au-dessous est le cendrier K. 
Le foyer tronconique est pourvu d’ai- 
lettes E sur la paroi intérieure, ce qui, en 
facilitant la circulation de l’air, active la 
combustion. 
Il est surmonté d’une trémie H qui re- 
çoit le combustible, et est fermé par un 
bouchon hydraulique ainsi disposé : l’ex- 
trémité supérieure de la trémie est entourée 
par un réservoir d’eau, communiquant au 
moyen d’un tuyau avec le socle A ; le bou- 
chon, en venant s’emboîter dans l’extrémité 
de la trémie, plonge donc dans l’eau et em- 
pêche ainsi toute expansion de gaz à l’e.xté- 
rieur. 
La fumée et les gaz produits par la com- 
bustion s’échappent d’abord dans la lan- 
terne G, d’où ils se rendent, par six tuyaux 
dilférents, dans la boîte à fumée. G, et de là 
dans la cheminée D. La combinaison de 
l’appareil est telle que ces gaz ont perdu 
toute chaleur à la sortie, lorsqu’ils sont à 
1 mètre de la cheminée. 
L’air froid arrive par trois bouches ména- 
gées dans les fondations qui soutiennent le 
calorifère, pénètre à l’intérieur par dix 
tuyaux B traversant le socle A, circule 
dans tout l’appareil, et sort par un conduit 
de distribution I situé à la partie supérieure 
et muni d’une vanne permettant d’en régler 
la répartition. 
En J se trouve un regard muni d’une 
vitre pour surveiller le foyer. 
L’arrivée de l’eau dans le socle peut être 
réglée au moyen d’un robinet llotteur, dont 
est pourvu un réservoir disposé selon Jes 
conditions e.xigées par les détails de l’ins- 
tallation. 
L’appareil étant ainsi décrit l)rièvement, 
voici comment il fonctionne : 
L’air entrant par la partie inférieure du 
calorifère s’échauffe très-rapidement et 
atteint une très-haute température, jusqu’à 
105 degrés à sa sortie. De plus, cet air est 
chargé de la vapeur provenant de l’eau, 
presque toujours en ébullition, contenue 
dans le socle, dont elle s’échappe par les 
trois soupapes déjà indiquées. 
On comprend alors que la quantité de 
vapeur d’eau dégagée étant proportionnelle 
à l’élévation de la température, l’air lui- 
même est d’autant plus chargé de vapeur 
d’eau qu’il est plus chaud. Il en résulte que, 
dans les serres chauffées au moyen de ce 
calorifère, l’air est toujours suffisamment 
humide, ce qui constitue un très-grand 
avantage sur les autres systèmes de chauf- 
fage avec lesquels on est obligé d’arroser ou 
de bassiner continuellement les sentiers, 
les murs et les tuyaux, pour ne pas parler 
des plantes. 
Reste à trancher la question de savoir si 
on peut éviter les changements brusques de 
température. M. Valette prétend la résoudre 
en adaptant au-dessus de la trémie une 
sorte de réservoir ovoïde que l’on ferme 
avec le bouchon de la trémie elle-même, et 
qui contient assez de combustible pour 
pouvoir alimenter le feu pendant quatorze 
heures consécutives. 
La quantité de coke ou d’anthracite néces- 
saire pour chauffer une serre de 12 mètres 
de long, 6 mètres de large et 1"'20 de haut 
est de 1 kil. 050 en moyenne par heure. 
Les tuyaux de distribution de l’air chaud 
sont ceux que l’on trouve communément 
dans le commerce. 
Des expériences ont été faites au parc de 
la Tète-d’Or, à Lyon, dans une serre mise à 
la disposition de M. Valette par l’adminis- 
tration municipale, et elles ont donné des 
résultats très-satisfaisants. 
Divei’ses commissions ont été appelées 
à les juger et, sur leurs rapports, des 
récompenses ont été accordées à l’inven- 
teur. 
Depuis l’époque à laquelle ont été faites 
ces expériences, M. Valette a apporté 
quelques nouveaux perfectionnements à son 
appareil, qui ne coûte que 350 fr., et servira 
peut-être de point de départ à de nouvelles 
études pouvant amener de grands change- 
ments dans les procédés usités actuellement 
pour le chauffage des serres. 
H. Martinet. 
