CONSTRUCCION DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS 119 
parte del cilindro teniendo cuidado de no cargarlo después dema- 
siado. 
Un fuego rápido se obtiene encendiéndolo sobre la parilla. 
Dimensiones. — Los caloríferos se fabrican en tres tamaños á saber: 
A. diámetro del cilindro interior 18 ctm. id del esterior 38 ctm. 
B. « « « a 21 « « <r <a 45 « 
C. <t « « « 28 « « s « 57 « 
Según el número délos trozos intermedios que se empleen en la for- 
mación del cilindro interior, varía la altura, entre 0.82 y 1.37 metros; 
el peso entre 60 kilé gramos y 160 kilogramos ; su capacidad de 6 á 28 
kilogramos de coke ó de 9 á 40 kilogramos de carbón de piedra; 
consumiendo según el tiro de 0.3 á 4.5 kilógramos por hora. 
DI poder del calorífero depende principalmente de su diámetro, 
influyendo también algo, su altura. Para un fuego de corta dura- 
ción basta un aparato bajo, mientras que para fuego continuo, se 
necesita uno de mayor altura. 
Conviene en mi opinión, para el uso de nuestras salas de es- 
cuelas, un calorífero que tenga 0.21 metros de diámetro interior con 
1.13 á 1.30 metros de altura. 
Si el mismo aparato tiene que calentar otra clase inmediata, ha- 
brá que prolongar al través del tabique de las piezas, el codo ho- 
rizontal del caño de humo, que tiene una tapa en su estremo, que 
debe abrirse después de cerrar por una mariposa giratoria, todas 
las aberturas de la tapa del calorífero, pasando asi todo el calor á 
la pieza inmediata. 
El mismo aparato se emplea ventajosamente para la ventilación 
artificial; se construye con este objeto, debajo del piso un canal 
de 0.15 por 0.15 metros de luz, que comunica en un estremo con el 
aire esterior, mientras que el otro termina debajo de la base del 
calorífero. La base en este caso completamente cerrada, tiene dos 
aberturas provistas con válvulas corrredizas para permitir entre 
las paredes del cilindro, la entrada del aire esterior con esclusion 
del de la pieza, ó la admisión del aire interior escluyendo el de 
afuera. 
El aire puro que entra, después de calentarse entre las paredes 
del cilindro, sube hasta el techo removiendo el aire viciado, que 
desciende sucesivamente hasta el piso, y entra para ser alejado, 
á otro caño vertical de 0.4 por 0.2 metros de luz, construido en 
la pared y que termina como chimenea sobre el techo. 
Para activar la corriente de aire viciado hay otra abertura en 
el mismo caño á 0.5 metros debajo del cielo-raso, provista con 
una persiana movible de fierro, al entrar directamente por la misma 
