( 258 ) 
eens door een raam van ijzeren stangen over de nokken 
gedekt zijn. Drie afleiders op elk dier gebouwen kunnen hier 
volstaan, te weten : twee aan de uiteinden der gebouwen 
over de hoekkepers en längs de hoeken der rnuren aan de 
buitenzijde, en den in het midden van het gebouw, aanslui- 
tende aan de ijzeren stangen van den binnensten nok en 
aan de achterzijde van bet gebouw naar de grondleiding 
voerende. Vangstangen rnoeten geplaatst worden däär, waar 
de eigenlijke afleider zieh aansluit aan het geleidende raam 
dat het dak bedekt, derhalve aan de uiteinden van de ge- 
bouwen op het buitenste dak, en in het midden van het 
gebouw op het binnenste dak. 
De twee kleinere hoekgebouwen aan de uiteinden der oos- 
telijke en westelijke frontgebouwen kunnen van eene vang- 
stang en van eenen afleider voorzien worden. De vangstang 
kan geplaatst worden volgens de aanwijzing van den lieer 
Füncklek,, de afleiders rnoeten daarentegen längs de buiten- 
hoeken van het gebouw naar beneden gaan. 
Een raamwerlc van stangen over het dak mag hier niet 
gemist worden. 
De beide vleugelgebouwen rnoeten op dezelfde wijze be- 
schermd worden als de oostelijke en westelijke frontgebouwen. 
Zij verkrijgen elk drie afleiders, met daarboven geplaatste 
vangstangen, op dezelfde wijze geplaatst als bij de frontge- 
bouwen. 
Wegens de lagere ligging van den nok der vleugelge- 
bouwen en de onmiddellijke nabijheid der hoogere hoekge- 
bouwen, kunnen de vangstangen op de buitendaken, aan de 
zijden dier hoekgebouwen, geplaatst worden zooals door den 
beer Fünckleu werd aangeduid, op eenigen afstand van den 
nok. De afleiders aan dit gedeelte rnoeten evenwel over de 
hoekkepers naar beneden worden gevoerd. 
Volgens ons voorstel zouden derhalve noodig zijn 17 af- 
leiders en 17 vangstangen. 
Het schjjnt ons niet noodig de afleiders uit kostbaar ko- 
perdraad te doen bestaan. Kabels van gegalvaniseerd ijzer 
kunnen voldoende geacht worden. De ijzerdoorsnede dezer 
kabels moet minstens een c.M 2 inhoud hebben. Daarentegen 
