( 218 ) 
x , met een geleider van den weerstand a , en is in dit geval 
de stroom i z , dan is evenzoo 
Uit deze twee vergelijkingen is de verhouding van x tot den 
bekenden weerstand a te berekenen. 
De metingen kunnen verricht worden met behulp van eene 
tangenten-boussole, — de boussoles van Siemens en Halske 
verdienen om hare goede bewerking en gemakkelijke ver- 
plaatsbaarheid en opstelling de voorkeur, — en van een 
kleine weerstandsbank. 
De metingen moeten verricht worden door een persoon, 
die met dergelijken arbeid vertrouwd is. Het verdient aanbe- 
veling, haar op te dragen aan een goed geoefend telegraaf- 
beambte, die eenige theoretische kennis heeft. Ter bepaling 
van den weerstand des afleiders, wordt een verbindingsdraad 
vastgemaakt aan het bovenste deel van den afleider, zoo na 
mogelijk aan de spits. Voor een goed geleidende aanhech- 
ting moet bijzonder zorg gedragen worden. De verbindings- 
draad leidt tot aan de plaats des waarnemers. Yan hier gaat 
een tweede draad naar de aardplaat of den grondgeleider. 
Bij den waarnemer zijn in de keten opgenomen een Vol- 
tasche cel: bij voorkeur een koolzinkelement van Bunsen (in 
seen o;eval een cel van Leclanche, die tot dit doel te ver- 
anderlijk is), de tangenten-boussole en de weerstandsbank. 
De afwijking der boussole wordt nu waargenomen : 1°. wan- 
neer de afleider, zonder weerstand in de bank, in de keten 
is opgenomen ; 2°. nadat de verbindingsdraad van het boven- 
deel des afleiders is losgemaakt en in verband gebracht 
met het uiteinde van den tweeden verbindingsdraad bij de 
grondgeleiding ; 8°. nadat in deze geleiding een weerstand 
van 1 SiEMENS-eenheid is opgenomen. Zijn dan v 2 en r 3 , 
naar volgorde, de waargenomen afwijkingen, dan is de weer- 
stand des afleiders x : 
*9 v s l 9 ~ ty «l « 
x — feiEMENs-eenheden. 
tg tg v 2 — tg v z 
