173 
geringer Wassermengen zu möglichst hohem KraftefFect, den 
gegebenen Umständen entsprechend auszunützen. Leichter war 
dies auf der Nordseite, wo die Ueuss sicheres und reichliches 
Aufschlagwasser gewährt. Hier ward eine neuere Form (System 
Girard) gewählt, das Rad senkrecht stehend, somit die Achse 
auf horizontalen Lagern, Radkranzdurchmesser Theilung 
80 Fächer, Mitteleinströmung des Wassers, 160 Umdrehungen 
in der Minute. Schwieriger war die Aufgabe auf der Südseite, 
wo der geringe Querschnitt der verfügbaren Wassersäule durch 
abnorme Steigerung der Fallhöhe hydrostatisch wirksam ge- 
macht werden musste. Hier sind nun horizontal liegende Tan- 
gentialräder angewendet mit senkrecht stehender Spindel, Rad- 
kranzdurchmesser 1.20™, Theilung 100 Fächer, Umläufe 390 per 
Minute, wonach ein Punct der Peripherie in der Secunde fast 
25™ zurücklegt. Diese grosse Geschwindigkeit bedingt eine sehr 
genaue und dauerhalte Construction. In letzterer Beziehung hat 
man am Material eine merkwürdige und unliebsame physicalische 
Beobachtung gemacht, nämlich dass alle Art Eisen, ob Guss- 
oder Schmiedeisen, selbst Stahl, durch den Schlag und Druck 
des aus dem Einfallrohr so ungewöhnlich rasch herausstürzenden 
Wassers in unglaublich kurzer Zeit eigenthümlich zerstört wer- 
den, in der Art, dass auf den Eisenflächen gleichsam granulirte 
Vertiefungen entstehen, und die Theile wie von Regentropfen 
zerfressen aussehen, so dass man Anfangs alle 2 — 3 Monate 
solche Bestandtheile auswechseln musste. Man will dies einer 
beschleunigten Oxydation durch die in dem fast unelastischen 
Wasser eingepressten Luftblasen zuschreiben, welche fortwährend 
heftig unter Reibung an die Eisentheile angedrückt, diese in der 
bemerkten Weise zerstören sollen. Da die Erfahrung gelehrt hat, 
dass Bronze besser widersteht, so werden nun jene Bestandtheile, 
die der directen Action des Wasserstrahles ausgesetzt sind, aus 
gehärteter Bronze angefertigt, die sich in diesem Falle 5 — 6 Mal 
haltbarer erweist als Eisen. 
Die Maschinen derselben Art sind alle genau in den glei- 
clien Abmessungen construirt, und ist contractlich bedungen, 
dass die Reserve-Ersatzbestandtheile gleich ohne Unterschied und 
oline erst einer Appretur zu bedürfen, auf welche immer der ein- 
zelnen Maschinen passen müssen. Die Turbinen sind jede auf 
