BEVUE HORTICOLE. 
43 
soit le long des murs, mesurent 560 mètres de développement. 
Les deux appareils de chauffage sont, ainsi que nous venons de 
le dire, des thermosiphons. Le plus grand, qui appartient au sys- 
tème anglais, est muni de trois fourneaux, dont deux sont affec- 
tés au service de l’aquarium et le troisième à celui du comparti- 
ment des Orchidées. Le second appareil, construit d’après le 
système Gervais , sert à chauffer un troisième compartiment con- 
sacré aux Fougères et aux Aroïdées. Tous deux fonctionnent éga- 
lement bien. Au moment des plus grands froids du mois de jan- 
vier, alors que la température extérieure descendait à 12 ou 14 
degrés au-dessous de zéro, celle de la serre fut maintenue à -q- 14, 
chaleur bien suffisante, au moins momentanément, pour des 
plantes dont la végétation est dans sa période de repos. On a ob- 
tenu ce degré de chaleur en tenant constamment allumés deux 
des fourneaux du système anglais et celui du système Gervais. 
Les deux premiers ont consommé chacun 225 kilogr. de charbon 
de Charleroi dans les 24 heures ; le troisième en a consommé 125 
dans le même espace de temps. 
La nouvelle serre se distingue de toutes celles qui ont été cons- 
truites jusqu’à ce jour au Muséum par son vitrage conçu et exécuté 
d’après les perfectionnements les plus modernes. A l’exception 
d’un de ses compartiments, dont nous parlerons tout-à-1’ heure et 
qui est réservé aux plantes aquatiques , elle est revêtue , en haut 
et sur les côtés, d’un vitrage double, dont les panneaux laissent 
entre eux un intervalle d’environ 0 m .04, occupé par une couche 
d’air isolante /ce qui a pour effet de mettre l’atmosphère inté- 
rieure de la serre à l’abri des brusques revirements de la tempé- 
rature du dehors , et de s’opposer à la déperdition du calorique 
produit artificiellement. C’est d’après ce système qu’ont été cons- 
truites les grandes serres des jardins impériaux de Saint-Péters- 
bourg (voir Revue horticole , 1847, p. 226), et l’expérience en a 
prouvé les bons effets ; s’il est plus coûteux à établir, il procure 
par compensation plus d’économie dans le chauffage. 
A cette première modification s’en ajoute une autre, qui est la 
différence de forme et de couleur dans les deux lames de verre 
superposées. Les panneaux intérieurs sont en verre blanc ou in- 
colore, très-transparent et uni; les panneaux extérieurs, du dou- 
ble plus épais et striés sur une de leurs faces, sont en verre légère- 
ment verdâtre. Cette disposition a été calculée pour briser et 
atténuer la lumière solaire, et, par là, dispenser d’ombrer la 
