H ENTE HORTICOLE. 
14 
est presque toujours un rectangle plus ou moins allongé; parfois 
il est circulaire, mais ce n’est que lorsque l’appareil est à cloche. 
Sur une des faces du rectangle se trouve la porte, qui doit être à 
0 m . 1 5 de distance du lieu où est le combustible en feu ; elle est sup- 
portée par un châssis qui, comme la porte, doit être en fonte ou 
en tôle très-forte. On devra adapter parallèlement au dedans de 
la porte, à 0 m .02 ou 0 U1 .03 de distance, une plaque de fonte ou 
de tôle, puis on remplira l’intervalle avec de la terre pour em- 
pêcher la porte de rougir, ce qui en doublera la durée et évitera 
la perte du calorique. La hauteur du foyer doit être de 0 m .25 
à 0 m .40; si l’espace était trop resserré, la flamme ne pourrait 
pas se développer, et sortirait immédiatement par l’ouverture de 
la galerie qui se trouve opposée à la porte ; l’appareil perdrait 
alors la plus grande partie de son effet. Si, au contraire, l’espace 
était trop étendu, la flamme filerait, et l’appareil ne recevrait 
qu’une faible portion de la chaleur développée que l’air enlèverait 
au préjudice de la chaudière. 
La grille est absolument nécessaire lorsqu’on veut brûler de 
Fig. 3. — Grille (plan). 
la houille; il est même toujours avantageux que le foyer repose 
sur une grille ; l’air froid, arrivant par-dessous, traverse le com- 
bustible, y acquiert plus de chaleur que lorsqu’il arrive par-des- 
sus, et on peut brûler toute espèce de combustible; lorsque, au 
contraire, il n’y a pas de grille, on est forcé de ne brûler que du 
Fig. 4- — Grille (coupe). 
bois. La grille est tantôt formée d une seule pièce, tantôt de bar- 
reaux de fonte ou de fer assemblés sur un châssis. La figure 3 
