160 
REVUE HORTICOLE. 
grés de chaleur qu’on veut obtenir. Le produit sera 55 000, ce 
qui correspond à 35 mètres superficiels de tuyaux. En employant 
des tuyaux de 0 m .06 de diamètre, il faudrait une longueur de 
125 mètres, et avec des tuyaux de 0 m .08 de diamètre, il ne fau- 
drait que 70 mètres de longueur. 
Ces exemples suffiront pour guider les personnes qui désire- 
raient appliquer le chauffage à la vapeur dans leurs serres. 
Lorsque la vapeur commence à s’introduire dans les tuyaux, 
elle en chasse l’air qui s’y trouve ; il faut donc lui procurer une 
issue. A cet effet, on place un robinet à chaque extrémité des 
tuyaux ; lorsque la vapeur y a pénétré, on ouvre le robinet, et 
l’air s’en échappe; mais, lorsqu’au lieu d’air il ne sort plus que 
de la vapeur, on le ferme. On place ces robinets, soit dans la 
serre, soit en dehors (fig. 67). Lorsque le robinet est fermé, la 
vapeur, ne trouvant plus d’issue pour s’échapper, exerce une 
pression dans les conduits et fait développer une plus grande 
chaleur ; mais, comme elle les ferait éclater si on laissait cette 
pression atteindre un trop haut degré, on place sous les conduits 
un tuyau en plomb, dont le diamètre est de 2 centimètres, qui a 
une longueur de 80 centimètres et qui peut contenir 2 litres \ /2 
