REVUE HORTICOLE. 
161 
d’eau. Aussitôt que la vapeur a atteint une force de pression su- 
périeure à celle qu’il faut pour soulever l’eau contenue dans le 
tuyau, elle la chasse pour passer et reprendre son équilibre nor- 
mal. Ce tuyau de plomb est alimenté d’eau par la vapeur qui se 
condense dans les conduits; son diamètre est proportionné à la 
grandeur et à la longueur des conduits ; s’il était trop étroit, l’eau 
condensée ne pourrait pas sortir assez vite et gênerait l’issue de 
la vapeur. On ne devra pas donner à ce tuyau une longueur plus 
grande que celle qui est nécessaire pour qu’il contienne, dans son 
siphon, plus de 2 litres 1/2 d’eau, sans quoi il pourrait arriver des 
accidents aux conduits de vapeur, parce que la pression serait 
trop forte. Toutes les fois que l’on pourra faire rentrer dans le 
réservoir l’eau de ce petit tuyau, il faudra s’empresser de le faire, 
car elle est pure, et elle compensera dans une certaine mesure 
la trop grande consommation d’eau par la chaudière. 
Pour faciliter l’écoulement des eaux qui résultent de la con- 
densation, il convient que tous les tuyaux aillent, en pente vers le 
point de décharge. Ils doivent être espacés entre eux, afin que la 
chaleur se distribue d’une manière égale dans toute l’étendue de 
la serre; cette disposition facilite d’ailleurs leur mise en place. 
Quelquefois on est obligé de changer le niveau d’un tuyau, 
comme on le voit figure 68. Le tuyau arrivant en A, et servant à 
chauffer une bâche de serre à multiplication, doit, pour être di- 
