218 
REVUE HülîTICULE. 
1er ; car plus la pente est sensible sur ces tuyaux, plus la circula- 
tion est active. Il est utile, dans certains cas, d’élever les conduits 
plus haut dans un endroit que dans un autre ; on doit alors faire 
en sorte que le niveau le plus élevé soit muni de tubes d’expan- 
sion. Ces tubes d’expansion, qui donneront passage à l’air con- 
tenu dans les tuyaux, sont des tuyaux de plomb de 2 centimètres 
de diamètre, soudés par un bout au coude ou au niveau le plus 
élevé des conduits, et qui montent à 50 ou 60 centimètres au- 
dessus de leur point de départ. Sans cette précaution, l’air ne 
pourrait, pas sortir lorsqu’on remplirait l’appareil. La figure 88 
représente un cas où l’emploi des tubes d’expansion est indispen- 
sable : le tuyau de départ A est obligé de passer au-dessus de la 
porte C, pour faire le tour de la serre et revenir, en B, se joindre 
à la chaudière. Le tuyau K est un premier tube servant à remplir 
la chaudière et les tuyaux ; il est terminé, à cet effet, par un en- 
tonnoir ; souvent il est attenant à la chaudière ; d’autres fois il 
est, comme l’indique la figure, sur le tuyau lui-même. Il doit être 
d’au moins 40 centimètres plus haut que l’angle le plus haut que 
font les tuyaux. Lorsque les tuyaux sont tout d’un seul niveau, le 
conduit de décharge doit être d’un mètre plus élevé que le dessus 
de la chaudière. 
Les deux tuyaux K’ sont des tuyaux de décharge ; ils doivent 
être assez élevés pour servir à l’expansion de l’air et de l’eau, 
expansion qui est du vingtième du volume de l’appareil ; le troi- 
sième tuyau K” est encore un tuyau d’expansion; il sera néces- 
saire d’en placer à tous les coudes des tuyaux, ainsi que sur les 
lignes, à 10 ou 12 mètres de distance; ils serviront, en outre, 
à l’évaporation de la vapeur qui pourrait se former. Le moindre 
changement dans les tuyaux pourrait exiger le changement de 
place des tuyaux d’expansion, qui sont absolument indispensables, 
surtout pour les parties élevées où l’air pourrait s’arrêter quand 
on remplirait l’appareil. 
La chaudière devra toujours être pleine, afin que le niveau de 
l’eau y soit toujours assez élevé pour remplir les tuyaux. Sans 
cette précaution, il n’y aurait pas possibilité de faire fonctionner 
l’appareil, et il pourrait même survenir des accidents; la vapeur 
qui se formerait, ne trouvant pas assez d’espace pour sortir, re- 
fluerait vers la chaudière, en ferait sortir l’eau par le tuyau qui sert 
à l’alimentation, et viderait l’appareil, qui pourrait échauder les 
végétaux environnants. 
