do trois, formant un câble de 0 m ,018 de diamètre, dont la sec- 
tion totale est par conséquent de I 15 millimètres carrés, donc de 
beaucoup inférieure à ce que les instructions actuelles exigent, 
la section devant être d’environ 500 millimètres carrés, au mi- 
nimum de 225. 
Le câble, à partir du point P" jusqu’au paratonnerre P', est 
soutenu par dix crampons coudés qui tous sont cloués dans le 
bois de la charpente sous-jacente et tous soudés au zinc du toit. 
A partir du point P' le câble suspendu librement entre les toits 
inclinés T. T. passe dans un des chéneaux en plomb du toit vitré; 
il ne passe pas sur le fond; il est maintenu sur de petits tas- 
seaux de bois mobiles et libres et se rend ainsi dans l’intérieur 
de l’une des colonnes de fonte; celle-ci est fermée à sa partie 
supérieure par une lame de zinc au centre de laquelle on a soudé 
un cône sur le métal du chenal; le câble passe librement dans 
l’axe de ce cône, traverse la colonne et se rend au réservoir com- 
mun ; celte seconde colonne est la seule de toute la rangée exté- 
rieure qui ne serve pas à l’écoulement des eaux; les treize autres 
colonnes présentent leurs ouvertures dans le chenal et envoient 
l’eau qu’elles recueillent aux égouts de la gare. 
Le câble passe librement dans la colonne, m’a-t-on dit, car je 
n’ai pu vérifier ce fait; et il en sort par le manchon placé au bas 
(voir fig. 8) et se rend dans un auget en maçonnerie. Celui-ci, 
d’abord horizontal, s’enfonce ensuite verticalement. Il était rem- 
pli de braise humide et le câble était en très-bon état au milieu 
de cette braise, dont j’ai constaté la parfaite conductibilité. 
Le sol lui-même est non-seulement humide, mais littéralement 
baigné d’eau à une très-faible profondeur. 
J’ai poursuivi le câble en faisant déblayer la terre, conformé- 
ment à l’autorisation que j’avais reçue. 
Tout a été trouvé en excellent état jusqu’à 4 m 60 de profondeur 
environ au-dessous du niveau des rails; une tranchée plus profonde 
aurait occasionné un travail trop considérable et nous n’avons pas 
atteint son extrémité ; la sécurité des deux voies entre lesquelles le 
câble est placé eût été compromise. Le but était atteint, puisqu'il 
s’agissait de constater la parfaite communication avec le sol et 
celle-ci ne laissait rien à désirer; j’aurais cependant voulu voir 
