356 
LES CHAMBRES D’iNTERRUPTION POUR THERMOSIPHONS. 
main-d’œuvre quotidienne tout en assu- 
rant une répartition voulue de la chaleur, il 
est indispensable de grouper les divers 
locaux vitrés de manière qu’une seule chau- 
dière puisse produire et mettre en mouve- 
ment la somme de calorique nécessaire. 
Ici, un point important se présente: 
étant donné que l’on doit chauffer en même 
temps, et avec des tuyaux de diamètre égal, 
des parties où une température chaude, 
moyenne ou basse, est demandée, comment 
régler à volonté et d’une manière précise le 
fonctionnement des conduites? Gomment 
aussi supprimer complètement la circula- 
tion d’eau chaude dans un compartiment 
qui n’est pas employé, ou dans une série de 
conduites où des réparations doivent être 
faites ? 
Voici comment on procède ordinaire- 
ment : on augmente, dans les parties où la 
température doit être élevée, le nombre des 
conduites et des robinets d’arrêt placés à 
l’intérieur des tuyaux, en empêchant la cir- 
culation d’eau chaude dans telle ou telle 
partie de serre. 
Ces deux manières d’opérer sont très- 
Fig. 75. — Chambre d’interruption simple 
vue fermée. 
A r .Chambve ; 
B Couvercle ; 
CC Collets; 
D Cadre en caoutchouc; 
Fig. 76. — Chambre d’interruption simple 
vue ouverte. 
E Écrou à branches servant à 
fermer la chambre ; 
F Orifice d’écoulement. 
Fig. 77. — Obturateur vu de face et de côté. 
O Plaque en fonte où se loge le tampon ; 
T Tampon en fer recouvert de caoutchouc ; 
V Tige du tampon portant un pas de vis ; 
S Tourniquet qui fait avancer ou reculer le tampon. 
Fig. 78. — Vanne fixable simple. 
imparfaites. On conçoit qu’avec un certain 
nombre de conduites, il est très-difficile de 
régler la température, à moins d’ouvrir les 
vasistas, ce qui occasionne des courants 
d’air, et les robinets d’arrêt, cachés à l’inté- 
rieur des tuyaux, sont d’un fonctionnement 
douteux et bientôt très-imparfait, à cause 
des dépôts de natures diverses qui se 
forment à l’intérieur des conduites. 
Frappé de ces inconvénients, un cultiva- 
teur d’Angers, M. E. Laroche, est arrivé, 
après des tâtonnements assez nombreux et 
des expériences qu’il a faites dans sa propre 
culture, à inventer les appareils que nous 
allons décrire, appareils qu’une commission 
déléguée par la Société d’horticulture de 
Maine-et-Loire a approuvés dans tous leurs 
détails, après en avoir suivi minutieuse- 
ment le fonctionnement. 
La figure 75 représente la chambre d’in- 
terruption fermée, l’obturateur (fig. 77) étant 
ou non en place. 
La figure 76 montre, en coupe, la même 
chambre ouverte, et permet de voir en A 
le vide que l’obturateur occupe lorsqu’il est 
mis en place. 
