118 
CHAUFFAGE AU THERMOSIPHON. 
lesquels, ajoutés à 1,360 fr. de tuyaux, font 
un total de 1,670 fr. Les chiffres parlent 
d’eux -mêmes. Ainsi on ol)tient autant de 
chaleur, la chaudière peut être plus faible, 
par suite le foyer plus petit, brûlant moins 
de combustible. 
Nous croyons la démonstration suffisante, 
et quand il y aurait dans la pose plus de 
frais généraux, il y a une différence de près 
de 150 fr. qui est plus que suffisante pour 
la compenser. 
A cela on fait souvent cette objection : 
(( Mais les gros tuyaux se refroidissent moins 
vite que les petits. » Pour des serres froides 
ou tempérées, nous comprenons l’objection, 
sans l’admettre toutefois. D’abord, s’ils se 
refroidisssnt moins vite, ils s’échauffent plus 
lentement ; et si, lorsqu’ils sont chauds, on 
peut aller dormir, ils perdent considérable- 
ment de leurs qualités lorsqu’en s’éveillant 
on s’aperçoit que le froid a pénétré dans la 
serre et qu’il faut attendre un temps consi- 
dérable avant qu’ils soient chauds, ce qui 
est le contraire pour les petits tuyaux. 
Quant aux serres chaudes, où le feu est 
presque continuel, l’observation n’a plus de 
valeur, car ici, qu’est-ce que le refroi- 
dissement, si ce n’est la perte de chaleur 
de l’objet échauffé au profit de celui qui doit 
l’être ? Et si un gros tuyau reste plus long- 
temps chaud, n’est-ce pas parce que l’eau 
qu’il contient cède moins vite son calori- 
que ? Pour une serre chaude, ce n’est pas 
là ce qu’on cherche. 
Nous avons remarqué maintes fois que 
dans de grandes serres et des jardins d’hi- 
ver, où l’on voit des tuyaux de 12 et plus 
souvent même de 14 centimètres de diamè- 
tre, la chaleur laisse toujours à désirer par 
l’insuffisance des chauffages. D’abord les 
chaudières sont presque toujours trop fai- 
bles pour des masses d’eau aussi considéra- 
bles que celles qu’elles nécessitent, et si 
l’eau peut cependant arriver au point d’é- 
bullition, on voit alors qu’il faudrait aug- 
menter le nombre des tuyaux. Souvent on 
ne peut en ajouter, la force de la chaudière 
ne le permettant pas ; et comme il est plus 
difficile encore de réduire leur diamètre 
pour obtenir, avec quelques tuyaux de plus, 
davantage de surface sans augmenter la 
capacité de l’appareil, ou plutôt qu’on n’y 
songe même pas, on reste mal organisé et 
mal défendu contre l’hiver, en attendant le 
secours d’un calorifère qui ne vient parfois 
pas et dont, pourtant, les grandes serres 
devraient toujours être pourvues. 
Pievenant au rapport des surfaces de 
tuyaux à employer pour le chauffage d’une 
serre, nous ferons remarquer qu’il faut 
tenir compte de sa construction. En effet, 
une serre adossée est toujours moins froide 
qu’une serre à deux pentes, dont la surface 
vitrée, qu’on peut ici appeler surface de 
refroidissement, est bien plus grande ; les 
constructions en fer sont également plus 
froides que celles en bois, autant peut-être 
par la plus grande surface vitrée, les mem- 
brures de fer étant beaucoup moins épaisses 
relativement au bois, que par la plus grande 
conductibilité du métal. 
Quelques calculs faits sur différentes 
serres chaudes convenablement organisées 
nous ont donné comme proportions : dans 
des serres adossées, 4 mètre carré de sur- 
face de tuyaux pour 6 à 7 mètres cubes 
d’air, selon la matière employée, fer ou bois , 
et 1 mètre carré de surface pour 5 à 6 mè- 
tres cubes d’air dans des serres hollandai- 
ses, également selon la matière employée , 
le tout avec un bon vitrage, car c’est là 
aussi une grande cause de refroidissement 
lorsqu’il est mal exécuté, ou même lorsqu’il 
est neuf et n’a pas encore eu le temps de 
laisser obstruer les recouvrements, lorsque 
c’est le système de vitrage adopté. Ces pro- 
portions peuvent maintenir, dans une serre 
chaude, la température à 20 degrés centi- 
grades, celle du dehors étant à 15 degrés 
au-dessous de zéro, sans vent et avec cou- 
verture la nuit. 
Quant aux serres froides, nous en con- 
naissons pour lesquelles 1 mètre de surface 
de tuyaux suffit pour 8 à 10 mètres cubes 
d’air, et même au-delà, en maintenant la 
température à l’intérieur à environ 5 degrés 
centigrades par les froids ordinaires de l’hi- 
ver. Il faut ajouter qu’un vent assez fort, 
alors que le thermomètre est à zéro, refroi- 
dit plus une serre que 12 à 15 degrés au- 
dessous de ce même point par un temps 
calme, la serre étant couverte de bons pail- 
lassons. Aussi les grandes serres, qu’il est 
difficile de couvrir et que souvent même on 
ne couvre pas du tout, souffrent-elles tou- 
jours beaucoup par les vents de novembre 
et décembre, ordinairement fréquents à cette 
époque de l’année. 
Les tuyaux sont ordinairement en cuivre ; 
mais, par suite d’économie dans l’épaisseur 
