292 
EXPÉRIENCES COMPARATIVES DE TROIS SYSTÈMES DE CHAUFFAGE. 
plantes, et en même temps la facilité pour 
les horticulteurs de livrer celles-ci à un prix 
tellement modéré que personne ne doive 
s’en passer. 
Il est aujourd’hui reconnu que le ther- 
mosiphon est le meilleur système de chauf- 
fage pour les serres. La chaleur ainsi pro- 
duite est régulière dans toutes les parties 
de la serre , et en 
même temps moins 
aride que celle fournie 
par les bouches d’un 
calorifère ou par des 
conduits de fumée. Ces 
excellents résultats ne 
sont du reste obtenus 
que par l’emploi d’une 
chaudière utilisant le 
plus possible de la cha- 
leur produite ; par une 
organisation de tuyaux 
bien comprise, dont la 
quantité et le diamètre 
soient en rapport avec 
la surface vitrée de la 
serre, et dont la dispo- 
sition permette à la cir- 
culation de l’eau de se 
faire régulièrement. Je 
n’ai pas l’intention de 
m’appesantir plus long- 
temps sur ces questions 
qui, récemment, vien- 
nent d’être traitées de 
main de maître dans 
la Revue horticole par 
M. Batise (1), et j’ar- 
rive de suite aux faits 
dont je veux entretenir 
mes lecteurs. 
A l’automne dernier, 
désirant me rendre un 
compte exact de la dif- 
férence qui pouvait 
exister entre la puis- 
sance des trois appa- 
reils de chauffage que j’avais le plus 
remarqués dans les expositions, je fis appel 
aux différents constructeurs de ces appa- 
reils, MM. Cerbelaud, de Paris; de Ven- 
deuvre, d’Asnières, et Berger-Barillot, de 
Moulins, qui voulurent bien, à ma demande, 
adapter chacun une chaudière de leur 
(1) V. Revue horticole, 1876, pp. 116, 126. 
modèle sur les tuyaux existant dans trois 
de mes serres. Ces trois serres, de forme 
dite hollandaise, et portant dans mon établis- 
sement les nos 12, 13 et 14, sont placées 
parallèlement les unes à côté des autres. 
Elles ont chacune 28 mètres de longueur, 
3 mètres de largeur et 2 mètres de hauteur 
sous arêtier. Chacune d’elles est munie de 
Fig. 63. — Appareil Cerbelaud (vue de côté). 
a. Chaudière. — d. Foyer. — e. Cendrier. — G. Tuyaux do rentrée. 
H. Tuyaux de départ. — T. Tuyaux de fumée. 
4 rangées de tuyaux de fonte de 9 centi- 
mètres de diamètre, formant avec les rac- 
cords et les traverses de la serre environ 
115 mètres de tuyaux contenant 550 à 
600 litres d’eau. 
Étant donc données ces trois serres d’é- 
gales dimensions, position, construction, et 
ayant chacune leur chaudière de forme 
différente, je me suis attaché à y obtenir 
