EXPÉRIENCES COMPARATIVES DE TROIS SYSTÈMES DE CHAUFFAGE. 
une moyenne de température intérieure de 
+ 20® centigrades. 
Quelle quantité de combustible faudrait-il 
Fig. Gif. — Coupe de l’appareil Cerbelaud. 
a. Chaudière. — d. Foyer. — e. Cendrier. — B. Porte du foyer. 
G. Tuyau de rentrée. — 11. Tuyau de dé'part. — T. Tuyau de 
fumée. 
Fig. 65. — Appareil Veiideuvre (coupe). 
a. Chaudière. — h. Tuyaux de fumée. — o. Grille à 45». — d. Rou- 
leau mobile. — e. Réservoirs de combustible. — f. Ouverture 
pour l’alimentation. — g. Tampons à bain de sable. — h. Porte 
d’allumage. — i. Porte du cendrier. 
employer pour obtenir ce résultat avec l’une 
ou l’autre chaudière? Telle étaitj a question 
que je me proposais d’étudier. 
La serre n° 12 était chauffée par la chau- 
293 
dière de M. Cerbelaud. Les figures63 et 64 
en faciliteront la description. 
C’est l’ancienne forme en fer à cheval 
augmentée d’une double enveloppe 
en forme d’F contre laquelle viennent 
frapper la flamme et les gaz, et que 
ceux-ci continuent à lécher en suivant 
le plateau que l’on remarque au-des- 
sus du fer à’cheval. L’appareil est des 
plus simples, et la construction en 
tôle rivée promet une grande solidité. 
La chaudière qui nous a servi avait 
50 centimètres de profondeur et 45 de 
hauteur ; son prix est de 250 fr. 
La serre n® 13 était chauffée par 
l’appareil de M. de Vendeuvre(fig. 65). 
Cet appareil se compose d’une chau- 
dière horizontale tubulaire à retour 
de flamme. Elle est aussi construite 
en tôle rivée, sauf les tubes qui sont 
en cuivre d’une bonne épaisseur. L’in- 
novation importante apportée à ce 
chauffage est l’adjonction sur les côtés 
de deux récipients en fonte d’une hau- 
teur de 1 mètre contenant le combus- 
tible, qui vient brûler sur une grille 
composée de deux pièces distinctes 
formant un V, figure 65. 
Cette disposition nouvelle permet, 
lorsque ces deux récipients sont pleins, 
d’obtenir une combustion régulière 
pendant dix à douze heures. Le prix 
de cette chaudière est de 350 fr. 
A la serre n® 14 avait été adapté 
l’appareil de MM. Berger-Barillot, de 
Moulins (fig. 66 et 67). 
Cette chaudière se compose d’un 
cylindre en fonte à double parois, avec 
un renflement à la base. La paroi qui 
contient l’eau est percée et garnie de 
tubes en cuivre fixés aux deux extré- 
mités par un mandrineur spécial qui 
les rend parfaitement adhérents à la 
fonte. Les gaz de la combustion qui 
montent dans les tubes vont enve- 
lopper l’extérieur du cylindre avant de 
s’échapper par la cheminée. Un cou- 
vercle mobile en fonte recouvre l’ap- 
pareil et en rend le nettoyage des plus 
faciles, et cela en quelques instants. 
Le combustible se verse par le haut, et 
la hauteur et le diamètre du tube permettent 
l’alimentation du foyer pendant plusieurs 
heures. 
Les expériences ont commencé le 7 dé- 
