CHAUFFAGE VENDEUVRE. 
447 
Des divers systèmes installés, il en est un 
surtout qui, jusqu’ici, nous paraît avoir été 
mal jugé : c’est le chauffage de M. Ven- 
deuvre, installé au groupe des serres cons- 
| truites par M. Grenthe (1). 
| Nous venons de dire que ce chauffage est 
I mal connu ; pourtant nous devons ajouter : 
j en général, car il est quelques établisse- 
! ments ôù il est installé, notamment chez 
M. Yallerand, horticulteur à Bois-de-Co- 
lombes (Seine), et tout à côté chez M. Le- 
maître, maraîcher-primeuriste à Asnières, 
où ce chauffage fonctionne admirablement. 
Sous ce rapport, l’on ne pourrait objecter de 
la compétence des propriétaires qui, du 
reste, désintéressés dans la question de fond, 
ne jugent que par les résultats, ce qui, dans 
les choses d’économie pratique, est le seul 
moyen d’apprécier la véritable valeur. 
N’ayant pas à juger le système sous le 
rapport de la solidité, laquelle, du reste, 
est hors de doute, nous allons apprécier les 
résultats que nous avons constatés à l’Expo- 
sition universelle. 
Les serres de M. Grenthe, qui étaient cer- 
tainement les plus importantes de l’Exposi- 
tion, formaient un ensemble d’environ 
1,000 mètres carrés de surface, et étaient 
chauffées par un seul appareil Yendeuvre, 
dont la figure 89 représente une coupe. Mal- 
gré une aussi grande masse d’air à échauf- 
fer, il était facile, et cela sans aucun abri 
sur les vitres, d’y entretenir une tempéra^ 
ture de 20 à 30 degrés. Tous les tuyaux sont 
'U 
Fig. 91. — Bouts de tuyaux 
avant l’introduction du 
caoutchouc. 
Fig. 92. — Coupe des deux 
tuyaux emmanchés l’un 
dans l’autre et revêtus du 
caoutchouc. 
Fig. 90. — Raccords en 
fonte pour la pose des 
tuyaux. 
en fonte, sans aucune partie de cuivre, 
même dans les endroits les plus irréguliers, 
grâce aux nombreuses pièces ou bouts-rac- 
cords en T, coude simple, double, arrondi 
! ou à angle droit ou aigu, à T simple ou à T 
double, etc. (fig. 90). Quant aux jonctions, 
elles se font au moyen de soudure ou à l’aide 
de rondelles ou anneaux en caoutchouc qu’on 
met autour du tuyau le plus petit, dit tuyau 
mâle , que l’on recouvre ensuite avec le 
tuyau dont l’ouverture plus large, dite fe- 
melle. fait pression sur lui (fig. 91 et 92). 
Cette pose, qui se fait instantanément, est 
non seulement une économie de main- 
d’œuvre ; car, outre l’avantage qu’elle a de 
ne jamais fuir, elle a encore cet autre de 
(1) Grenthe, constructeur de serres et jardins 
d’hiver en fer, à Pontoise (Seine-et-Oise). 
pouvoir être pratiquée par tout homme, 
même le plus étranger au métier. 
Voici comment M. Vendeuvre explique ce 
mode d’ajustage : 
Tuyaux à pose rapide en fonte mince, à joints 
élastiques, sans brides ni boulons, pour con- 
duite d’eau sous pressions de deux atmos- 
phères. 
Rapides : il suffit, en se servant des deux 
mains, d’ajuster une bague en caoutchouc sou- 
ple à l’extrémité du bout mâle du tuyau, de 
l’enfoncer dans le bout femelle, et le joint est 
fait. 
Élastiques : ils n’opposent aucune résistance à 
la libre dilatation des tuyaux et ne peuvent ja- 
mais être brisés par un choc. 
Parfaitement étanches : ils résistent à des pres- 
sions de 20 mètres. 
En appelant l’attention sur le chauffage 
