SOCIÉTÉ NATIONALE D’HORTIGULTURE DE FRANCE. 
321 
par MM. Henry Lebœuf, Anfroy, Siry, Plan- 
çon, Pelletier, Alexandre, Dorléans et Four- 
nier ; les treillages et les clôtures en bois de 
MM. Abondance et G‘e. 
Les appareils de chautïage des serres sont 
toujours très-bien représentés à l’exposition 
par les nombreuses collections de MM. Le- 
bœuf, Guion et Damien, Martre et ses fils, 
Vidal-Beaume, Durand-Vaillant, Blanquier, 
Perier, Grenthe, Grodet, Ricada, Dedieu, 
Fig. 111. — Raclette Henri Ghantin 
pour le nettoyage des serres. 
Stremsdœrfer, Odam, Guyot-Pelletier, Meslier, 
Mathian, Redon, Glinard ; les valves de 
MM. Zehren frères, etc. Nous n’avons, cette 
année, rien de particulier à signaler. 
M. L. Grenthe nous a communiqué le plan 
général des appareils de chauffage qu’il a ins- 
tallés à l’important établissement horticole que 
vient de créer la Ville de Paris près la porte 
d’Auteuil, en remplacement des anciennes 
serres de la Muette. 
Étant donné le grand nombre des locaux à 
chauffer et la diversité des cultures qu’on y 
effectue, M. Grenthe proposa d’établir dans 
chaque serre un chauffage indépendant à l’eau, 
l’eau étant elle-même chauffée par de la va- 
peur à basse pression provenant d’une bat- 
terie de générateurs : le rôle des chauffeurs se 
limite ainsi à la surveillance de leurs chau- 
dières et au maintien de la pression, alors que 
le jardinier qui s’occupe d’une serre n’a qu’à 
régler l’intensité de la circulation de l’eau 
chaude sans avoir à s'occuper du réglage de la 
vapeur. 
Dans ses installations, M. Grenthe rejette 
complètement les tuyaux de gros diamètre 
pour les remplacer par des petits tuyaux ne 
contenant que le quart de l’eau ordinairement 
employée; enfin il utilise surtout des tuyaux à 
ailettes. Pour ses différents calculs, M. Grenthe 
emploie une unité, qu’il a présentée à la So- 
ciété nationale d’horticulture sous le nom de 
multUcaloriey qu’il fixe à une quantité de 
chaleur représentée par 5,000 calories^ par 
heure, correspondant à la quantité moyenne de 
chaleur utilisable produite par la combustion 
d’un kilog. de houille ; dans le cas du chauf- 
fage à l’eau, 1 mètre carré de tuyau peut dé- 
gager par heure 500 calories ; avec le chauf- 
fage à la vapeur, la chaleur dégagée peut être 
le double, soit de 1,000 calories par heure et 
par mètre carré. Ainsi, un générateur pouvant 
donner cinq unités ou 25,000 calories par 
heure, peut fournir la chaleur suffisante à 
50 mètres carrés de tuyaux de circulation 
d’eau chaude, ou à 25 mètres carrés de tuyaux 
de chauffage à la vapeur, en consommant dans 
les deux cas, environ 5 kilog. de houille à 
l’heure. 
Max. Ringelmann, 
Professeur à l’Institut national agronomique. 
SOCIÉTÉ NATIOxNALE D’HORTICULTURE DE FRANCE 
SÉANGE DU 9 JUIN 1898 
Floriculture 
MM. Vilmorin-Andrietix et G'^ présen- 
taient une très-jolie collection d’iris. Les co- 
loris les plus rares que nous y avons rencon- 
trés sont : Canari ; Aurea ; Queen of May, 
I Une calorie est la quantité de chaleur néces- 
saire pour augmenter d’un degré de température 
un poids d’un kilogramme d’eau distillée ; ainsi 
10 kilogrammes d’eau qui ont été chauffés de 10» 
à 80° ont nécessité 700 calories. 
lilas rosé ; Esmeralda, vieux rose et magenta 
et Jacquesiana rouge violacé. D’autres plantes 
intéressantes, des mêmes présentateurs, étaient 
à noter ; VHemerocallis Middendorfii, à fleur 
orange, tandis que VH. fiava est jaune citron ; 
les Arum muscivorumet Dracunculus, etc. 
Une collection de Pyrethrum roseum, 
aussi variée que nombreuse, de MM. Gayeux 
et Le Glerc, était très-admirée. La variété la 
plus foncée est, sans contredit, King Oscar ; 
un semis inédit, Flavescent, est d’un rose 
aurore presque jaune. Les mêmes présenta- 
