465 
CHAUFFAGE DES SERRES. EXPÉRiEA’CES COMPARATIVES FAITES EN 1877. 
d’horliculteurs et d’amateurs, m’ont engagé 
à poursuivre ces expériences. J’ai donc ac- 
cepté l’offre qui m’était faite par des cons- 
tructeurs de Lyon, MM. Mathian et fils, me 
demandant à lixer à une de mes serres 
une chaudière de leur construction, et de 
l’essayer comparativement à celle qui avait 
donné, l’année précédente, les meilleurs 
résultats. 
La chaudière (üg. 85), construite et po- 
sée par les soins de ces messieurs, est com- 
posée d’une cloche en fonte dans laquelle 
brûle le combustible. Cette cloche est en- 
tourée d’une double enveloppe concentrique 
en tôle fine, entre les parois de laquelle se 
trouve l’eau à chauffer. 
Le combustible se verse par la partie su- 
périeure, munie d’un « gueulard » en foMte, 
et la disposition de la fumisterie est telle que 
la fumée ou les gaz de la combustion sont 
obligés de faire encore le tour extérieur de 
la chaudière avant de s’échapper par la che- 
minée. Une petite porte, placée en avant et 
au niveau de la grille, sert à l’allumage et à 
enlever le mâchefer produit par le combus- 
tible. On peut brûler indifféremment dans 
Fig. 85. — Appareil de chauffage des serres 
de MM. Mathian et fils. 
cette chaudière de la houille ou du coke. 
C’est avec ce dernier que les expériences en 
question ont été faites. Tout l’appareil est 
construit avec soin, et paraît présenter une 
grande solidité. 
L’appareil de MM. Berger-Barillot, de 
Moulins, celui qui avait donné l’an dernier 
les meilleurs résultats, et qui, par consé- 
quent, a servi aux expériences, se compose 
aussi d’une chaudière verticale tubulaire, 
qui a été longuement décrite et figurée dans 
ce journal, l. c.; il est donc inutile d’en 
faire de nouveau la description. Ces appa- 
reils ont été fixés tous deux, comme l’an- 
née précédente, à deux serres semblables, 
nos 13 et 14, placées à la même exposi- 
tion, et ayant chacune 28 mètres de lon- 
gueur, 3 mètres de largeur et 2 mètres 
de hauteur sous arêtier. Chacune des chau- 
dières avait à chauffer l’eau contenue dans 
quatre rangées de tuyaux de fonte de 9 cen- 
timètres de diamètre, formant, avec les rac- 
cords et les traverses de la serre, environ 
115 mètres de tuyaux contenant 550 à 
600 litres d’eau. 
Comme l’année précédente aussi, l’on 
s’est attaché à obtenir une température 
moyenne d’environ 20® centigrades. Quelle 
