276 LES ARTS LT INDUSTRIES HORTICOLES A 
la place des serres en bois (plus grandes por- 
tées, formes plus gracieuses, etc.), malgré 
certains inconvénients, dont les principaux 
sont la conductibilité de la clialour et les con- 
densations. 
En vue d’atténuer les condensations, M. Per- 
rier expose une serre dans laquelle le faîtage F 
(fig. loi) est à l’extérieur; le joirit j de deux 
verres forme le faîte à l’intérieur de la serre ; 
les pannes pp' sont logées dans l’épaisseur du 
pureau de deux châssis v et v' consécutifs. 
Enfin, le châssis inférieur A peut être glissé 
vers le faîtage et occuper la position A', afin 
de faciliter les manutentions des terres, qui 
peuvent s’etfectuer suivant la flèche i, dans les 
bâches B ; le châssis A repose, ainsi que l’in- 
dique le détail de la figure 101, sur une se- 
melle S en bois, qui porte à sa face externe 
une rainure demi-circulaire, jouant le rôle de 
larmier. 
Nombreux sont les systèmes d’agrafes ou de 
tringles, à sections diverses, permettant aux 
condensations de chaque verre de s’écouler à 
l’extérieur de la serre sur le verre qui est placé 
en dessous de lui ; d’autres fois, on cherche à 
rendre ces joints étanches, soit par du mastic, 
qui a le défaut de se fendiller, soit par une 
petite bande de plomb mince enduit de céruse 
(Bergerot). 
III. — Appareils de chauffage. 
La question si complexe des appareils de 
chaulfage des serres, au sujet de laquelle j’ai 
déjà exposé plusieurs points, reste station- 
naire ; il est regrettable que la Société natio- 
nale d’Horticulture de France ne cherche pas 
à procéder aux études expérimentales, que 
seule elle peut entreprendre avec autorité, et 
qui seules peuvent établir les principes relatifs 
au fonctionnement de ces appareils, au sujet 
desquels on ne possède que des règles empi- 
riques, dont plusieurs sont contradictoires ; 
l’appareil de chauffage des serres est une ma- 
chine thermique qui doit être étudiée suivant 
un programme bien défini, d’après les diverses 
fonctions qu’elle est appelée â remplir. 
L’exposition de cette année présentait peu 
de nouveautés à signaler dans cette section,, si 
ce n’est les tentatives d’emploi du pétrole au 
chauffage des serres de petites dimensions. Le 
pétrole, dont le pouvoir calorique est double 
de celui des houilles, présente en effet l’avan- 
tage de nécessiter moins de transports et de 
soins au point de vue du réglage et de la con- 
tinuité du chauffage. Nous avons montré ré- 
cemment, dans une étude publiée par le Jour- 
nal <V Agriculture pratique ^ que le chauffage 
direct des générateurs de vapeur à l’aide du 
pétrole était beaucoup plus coûteux qu’avec la 
houille ; si les moteurs à pétrole sont néan- 
^ Journal d' Agriculture pratique, 1896, t. I, 
pp. 652, 674 et 707. 
l’exposition de la société nationale. 
moins plus économiques que les machines à 
vapeur, c’est qu’ils utilisent directement la 
chaleur dégagée par la combustion vive du 
pétrole, suivant un autre cycle que celui de la 
machine â vapeur. Ce qui précède nous per- 
met de conclure que le chaufïage des serres 
avec le pétrole ne sera économique qu’à la 
condition de modifier l’appareil même de 
chauffage, et jusqu’à ce moment le pétrole ne 
pourra s’employer que pour les petites serres 
d’amateurs. 
M. Maillard présente ses chauffages au pé- 
trole (dont nous avons déjà parlé) ; dans le 
modèle exposé, pour une serre de 5 mètres de 
longueur sur 3 mètres de largeur, on met 
l’appareil en train en allumant deux lampes ; 
au bout de trois heures, une seule lampe 
suffit à l’entretien de la chaleur. D’après le 
constructeur, une lampe de 22 lignes peut 
chauffer 12 mètres de tuyaux de 60 millimètres 
de diamètre ou 6 châssis de couche; une lampe 
de 30 lignes peut chauffer 18 mètres de tuyaux 
de 60 millimètres de diamètre ou 8 châssis de 
couche, et avec deux lampes on peut chauffer 
25 mètres de tuyaux de 60 millimètres de dia- 
mètre, ou 14 châssis de couche. La figure 102 
I cl 
Fig. 102. — Appareil de chauffage au pétrole 
(Maillard). 
donne la vue générale de l’appareil de chauf- 
fage pour deux lampes de 30 lignes ; les lampes 
s’introduisent par la grande porte A, et les 
produits de la combustion sont évacués à l’ex- 
térieur de la serre par la cheminée G ; la 
chaudière B, munie du robinet de vidange V, 
est raccordée avec les conduites de départ D 
et de retour d’eau R. 
M. A. Ricada présente un appareil de chauf- 
fage au pétrole, dans lequel la lampe employée 
est la lampe suédoise, connue sous le nom de 
lampe c Primus », utilisée dans quelquesmo- 
teurs à pétrole. La lampe se compose d’un 
