[45] 
Die Stadt Oedenburg und ihre Umgebung. 
59 
3. Im Schadendorfer Wassergebiet liefert die Quelle im Teich- 
graben, (Cöte 159 Klftr.), obgleich die gemessene Menge (1296 Kubik- 
fuss) wegen der Durchlässigkeit der Schütze zur Zeit der Messung kaum 
die Hälfte der dort abfliessenden Quantität betragen mochte, wegen des 
kleineren Einsickerungsgebietes noch lange nicht die gleiche Menge, wie 
das kalte Brünnei. 
Mit dem Wasser des Loosgrabens verstärkt, würde es der Quanti- 
tät nach, das kalte Brünnei ersetzen können. Die Entfernnng beträgt vom 
Krautbrunnen zu beiden Punkten nur 5000 Klftr., das Gefäll bis zu den 
höchst gelegenen Punkten der Stadt 40 Klftr., somit könnten ebenfalls 
1000 Bewohner der höchst gelegenen Theile der Stadt von diesen Punk- 
ten aus mit Wasser versorgt werden. 
Die Qualität steht aber entschieden zurück durch die Beimengung 
des Loosgrabenwassers, welches auch die Temperatur des Wassers der 
Teichgrabenquelle (8° R.) beeinflussen und zu einer schwankenden machen 
wird. 
Diese nicht empfehlenden Eigenschaften sind bei dem Wasser, 
welches durch Abfangungsarbeiten im Augraben (Cöte 162 Klftr.) gewon- 
nen werden könnte, in noch höherem Masse vorauszusetzen. 
In Bezug auf die Quantität steht das Wasser des Augrabens 
mitjenem imRöhrlbach 1000 Klftr. ober dem Viaduct erreichbaren Wasser 
auf gleicher Linie. 
Es besitzt dagegen den Vorzug, dass die Entfernung von der Kraut- 
gartenquelle eine geringere, etwa 5400 Klftr. ist. 
Das Gefälle von 40 Klftr. wäre genügend, um auch die höchst 
gelegenen Theile der Stadt von diesem Wasser versorgen zu können; doch 
ein schwer wiegender Nachtheil besteht darin, indem eine so bedeutende 
Wassermenge nicht so wie im Röhrelbach ohne Entschädigung an die 
Besitzberechtigten abgelassen werden wird. Die Gemeinde Loipersbach 
und die unterhalb der Aufsammlungsstelle das Wasser benützenden vier 
Mühlenbesitzer werden gewiss ihre Ansprüche geltend machen. 
Somit sind im vorstehenden die Bezugsorte, welche Wasser mit 
freiem Gefäll nach Oedenburg liefern können, besprochen und die annä- 
hernde Leistungsfähigkeit derselben bestimmt, es bleiben daher noch die- 
jenigen Bezugsorte zu besprechen übrig, deren Wässer kein freies Gefälle 
bis zu den Bedarfsstellen hin haben, sondern zu denselben durch Dampf- 
kraft gehoben werden müssen. 
4. Inerster Liniekommthierin Betracht das Grundwas- 
ser, welches d i e Q u e 1 1 e des Krautbrunnens und des Spital- 
brunnens speiset. 
Ich habe bereits mehrfach hervor gehoben, welcher Ursache das 
Austreten der Grundwasserquelle im Krautgarten und bei dem Spital 
(Versorgungshaus) zuzuschreiben ist. Aus dem Profil II. der Karte geht 
es klar und deutlich hervor, dass die Grundwässer hieher abfliessen. 
Nun wurde schon bemerkt, dass der Wandorfer-Bach einen grossen 
Antheil hat an der Vermehrung dieserGrundwässer, durch den Verlust, den er 
erleidet, auf der Strecke von Wandorf bis zum Neuhof, ferner, dass abge- 
sehen von diesem Zufluss von der weiten Ebene gegen Schadendorf hin, 
soweit die Schichten 2 und 3 der Karte dieselbe ausfüllen, die Wasser- 
8 * 
