Die Stadt Oedenburg und ihre Umgebung. 
61 
[47] 
die Ergiebigkeit der Quelle betrachten, wenn der Wasserspiegel um 
36 Zoll tiefer gestellt würde. 
Nach den Ausmessungen der Brunnstube, 8-5 Fuss breit und 9-5 
Fuss lang, enthält sie 80-75 Quadratfuss. Die Leistung der Quelle war 
i/ 4 Fuss Höhe , somit der Zufluss in 3 Minuten 30 Secunden = 20-2 
Kubikfuss. Bei einem Abfluss in dem bezeichneten Niveau würde sie in 
24 Stunden 8312 Kubikfuss liefern. 
In derselben Weise wurde der Brunnen hinter dem Versorgungs- 
hause erpropt. Würde man den Wasserstand, der gewöhnlich 5 Fuss 
4-5 Zoll beträgt, auf dem Niveau von 1 Fuss 2-5 Zoll halten, so ist ein 
Zufluss im Brunnen von 5-245 Kubikfuss per Minute zu erzielen; würde 
man den Wasserstand um 1 Zoll tiefer halten wollen, so wäre der 
Zufluss 6-584 Kubikfuss per Minute; würde man denselben auf 1 Fuss 
erniedrigen, so ist der Zufluss 7-366 Kubikfuss per Minute. 
Diese Daten zeigen den Reichthum der Wassermenge, welche hier 
zu holen wäre. 
Ein Sickerd ollen, kreisförmig gestellt, mit dem einen Ende am 
Krautbrunnen, mit dem anderen Ende gegen den Brunnen hin, 3 Klftr. 
tief eingeschnitten, und in der Mitte dieses Kreissegmentes ein etwas 
tieferes Sammel-Reservoir, aus weichemeine Dampfpumpe den Zufluss 
hebt, wird die benöthigte Wassermenge in einer Temperatur von 8° R. 
liefern. Steigt der Bedarf, so braucht der Sickerdollen nur in beiden 
Richtungen successive verlängert zu werden. Der Scheitel oder die 
Mitte des Bogen-Segmentes soll der tiefste Punkt und möglichst nahe 
der Spitalquelle liegen. Vor allen Anderen empfehle ich in erster Linie diese 
Stelle in Untersuchung zu nehmen, alle übrigen sind erst in zweiter Linie 
zu berücksichtigen. 
5. Die Wassermengen, welche im Kroisbacher Gebiet für die Stadt 
nutzbar gemacht werden könnten, will ich gegenwärtig nicht besprechen, 
theils weil mir Messungen darüber fehlen, theils auch weil es müssig 
ist, Untersuchungen über ein Gebiet vorzunehmen, aus welchem, wenn es 
auch den Bedarf liefert, die Wässer um 30 Klftr. höher gehoben werden 
müssen, und dazu die Leitungslänge um 1200 — 2000 Klftr. grösser wäre, 
als die aus dem zuletzt besprochenen Gebiet. 
Ich glaube mithin in der vorstehenden Studie sämmtliehe Materialien 
niedergelegt zu haben, welche die im Eingänge dieser Schrift angezeigten 
Fragen des Herrn Professors M. Preyss in ihrem vollem Umfange be- 
antworten. 
Zum Schlüsse erlaube ich mir das Literatur - Verzeichniss hier 
anzufügen, es sind meist periodische Schriften, welche Notizen und Mit- 
theilungen über das Gebiet, welches ich hier besprochen habe, enthal- 
ten und welche ich zum Theil benützte, ohne sie speciell an der betreffen- 
den Stelle genannt zu habeu. 
Das Verzeichniss ist chronologisch geordnet , vollständig kann es 
jedoch nicht genannt werden. 
