THERMOSTAT-THERMOSIPIION. 
467 
de la forme légèrement conique de l’intérieur 
du foyer ; marche normale pendant douze 
heures, au moins, sans surveillance. 
En tisonnant une fois le matin et une fois 
le soir, l’on pourrait, si l’on employait du 
bon coke, allumer le feu le octobre, et il 
brûlerait jusqu’au mai, avec une dépense 
de 10 à 24 kilogrammes de coke par vingt- 
quatre heures. 
L’appareil (fig. 92 et 93) peut se placer 
dans le local même qu’il est destiné à chauf- 
fer et sa chaleur rayonnante utilisée ; mais 
comme à notre avis une serre bien disposée 
doit être précédée d’un vestibule, d’un cabi- 
net de travail quelconque, et que les horti- 
culteurs nomment tambour, nous conseille- 
rons toujours de placer l’appareil dans 
l’emplacement qui précède la serre, et de 
se contenter des tuyaux pour chauffer la 
serre ou les serres, car le même appareil 
peut en chauffer plusieurs. 
La longueur des tuyaux sera nécessaire- 
ment déterminée par la dimension de la serre 
et la température r[ue l’on veut y maintenir 
Fig. 92. — Thermostat-Thermosiphon (coupe). 
Légende de la figure 92. 
A, foyer ; B, carneaux que vient parcourir la fumée 
au sortir des ouvertures D; G, grille; D, ouver- 
tures servant au dégagement des gaz de la com- 
bustion ; E, ouvertures servant à activer le tirage 
lorsqu’on met l’appareil en- feu; F, cheminée. 
Fig. 93. — Thermostat-Thermosiphon entier, vu de 
face. Au bas, le cendrier; au dessus, la porte du 
foyer; au-dessus, à gauche, les deux tuyaux pour 
la circulation de l'eau : celui du haut pour le dé- 
part, celui du bas pour la rentrée. 
pendant les plus grands froids. Le plus petit 
appareil peut aisément chauffer 100 mètres 
de tuyaux. 
Quelques esprits prévenus reprochent à 
cet appareil de contenir fort peu d’eau autour 
du foyer, parce que jusqu’à ce jour ils ont 
vu d’énormes chaudières, et se sont ima- 
giné que la dimension en faisait la puis- 
sance. 
L’expérience a démontré qu’une grande 
quantité d’eau autour du foyer est inutile, et 
qu’avec un moindre volume d’eau la circu- 
lation dans les tuyaux s’établit plus prompte- 
ment et se maintient mieux, parce que la 
différence dans la température de l’eau est 
plus grande entre le point de départ et 
l’extrémité des tuyaux. 
De quoi s’agit-il en effet pour obtenir un 
bon résultat ? Que l’eau dans les tuyaux 
atteigne le plus promptement possible une 
température de 90 à 100 degrés, et s’y main- 
tienne le plus longtemps possible. 
Le Thermostat-Thermosiphon réalise ces 
conditions. Jean Sisley. 
