Surêne, dans les serres chaudes dirigées par M. Gri- 
son jeune; le succès en est. entièrement satisfaisant. 
3. Voici encore une modification importante du 
thermosiphon. Celui-ci a été construit en Angle- 
terre chezM. Loddiges. 
Une chaudière est placée, au-dessus du fourneau A ,, 
laquelle est remplie d’eau , au besoin, par le robi- 
net b. Un tuyau B, d’une longueur indéterminée, 
aboutit par ses deux extrémités dans cette chau- 
dière , mais de manière que l’une , c , arrive presque 
au fond, tandis qu’une autre, d, se termine à quel- 
ques pouces de l’oiifice de la chaudière. 
Ce tuyau étant entièrement rempli d’eau, la cir- 
culation a lieu en commençant par l’extrémité cl , 
per la même raison qu’elle se fait par le tuyau le 
plus élevé dans les appareils de la PI. XLV ter; 
cette eau revient , refroidie , par l’autre extrémité c . 
Nous devons la connaissance de cet appareil à 
M. Melinon , attaché aux serres chaudes du Jardin 
des Plantes de Paris, lequel l’a vu fonctionner. II 
nous a assuré qu’il avait une plus grande puissance 
de chaleur que les thermosiphons ordinaires, et 
même que l’appareil Pei kins. 
Mais malheureusement sa construction est coû- 
teuse. Les tuyaux, de 6 pouces de diamètre, ne peu- 
vent être construits qu’en fonte; et, comme leur 
position est supérieure à celle de la chaudière , on 
ne peut y introduire l’eau qu’après y avoir fait le 
vide au moyen d'urne pompe pneumatique adaptée 
au tuyau de plomb C. 
Chez M. Loddiges, le fourneau e^t placé n-dessous 
du sol, de manière que la ligne YZ est le plancher. 
Cependant la chaudière est vue de la sorte. Plus les 
tuyaux s’élèvent, dit - on , plus on obtient de cha- 
leur. 
Nous a(ons donné le dessin de cet appareil , afin 
de compléter la connaissance des différentes maniè- 
res dont le thermosiphon a été modifié. Il y en a 
un autre, le système Perkins , qui a été décrit en 
détail dans le Box Jardinier de i838 et dans la 
