329 
auf 1 qcm Heizfläche 2,5 bis 5 ccm Wasser. Bei älteren Kesseln, 
die sehr grosse Wassermassen enthalten und ungenügende Feuer- 
flächen besitzen, kommen dagegen auf 1 qcm Feuerfläche bis 28 ccm 
Wasser. 
C. Das Material, aus dem der Kessel gefertigt ist, hat sowohl 
durch den höheren oder geringeren Grad der Wärmeleitungsfähigkeit, 
wie auch durch die grössere oder geringere Stärke, in der es verwendet 
ist, einen wesentlichen Einfluss auf die Erwärmung des im Kessel 
befindlichen Wassers. Kupfer ist zwar das theuerste, aber auch in 
jeder Beziehung das beste Material zur Anfertigung von Warmwasser- 
Heizkesseln. Da sich Kupfer in viel geringerer Stärke als Schmiede- 
und Gusseisen verwenden lässt und ersteres auch eine grössere 
Wärmeleitungsfähigkeit als letztere beiden Materialien besitzt, so 
wird sich selbstverständlich das Wasser in einem kupfernen Kessel 
leichter erwärmen lassen, als in einem schmiede- oder gusseisernen. 
Selbst wenn der geringeren Anschaffungskosten halber die Heiz- 
rohren aus Eisen angefertigt werden sollten, würde es sich empfeh- 
len, den Kessel aus Kupfer herstellen zu lassen, weil gerade beim 
Kessel die geringere Stärke und bessere Wärmeleitungsfähigkeit des 
Metalls mehr in Betracht kommt, als bei den Heizrohren. Die in 
eisernen Heizrohren vorhandene Wasserwärme wird sämmtlich, wenn 
auch vielleicht etwas langsamer, als es bei kupfernen Röhren der 
Fall sein würde, an den zu heizenden Raum abgegeben, während 
diejenige Wärme, die ein eiserner Kessel weniger aufnimmt als ein 
kupferner, unnütz in den Schornstein entweicht. 
2. Das richtige Verhältniss der Grösse des Kessels und seines 
Wasserinhalts zur Länge und Stärke der Heizrohren ist erforder- 
lich, um das nothwendige Maass von Wärmeaufnahme für die Wärme- 
abgabe herzustellen. Bei zu grossen Wärmeaufnahmeflächen würde 
das Wasser sehr leicht zum Kochen gebracht werden, im umgekehr- 
ten Fall würden die vom Kessel am entferntest liegenden Röhren 
nicht mehr genügend erwärmt werden können. 
Bei Feststellung der Richtigkeit dieser Verhältnisse kommen in 
Betracht: 
A. das Verhältniss der quadratischen Feuerfläche des Kessels 
zur quadratischen Heizfläche der Röhren; 
22 
