355 
gesprochenen Bitte, auch ferner unserer Gesellschaft mit Rath und 
That zur Seite zu stehen, Gehör zu schenken. 
Für den 18 Juli wurde ein Besuch des dendrologischen Gar- 
tens des Herrn Dr. Bolle auf der Insel Scharffenberg in Aussicht 
genommen. 
Allgemeine Grundsätze und Regeln, 
welche bei 
Anlage einer Warmwasserheizung fiir Gewächshäuser 
zu beachten sind. 
* 
Aufgestellt und kurz erläutert von 
W. Perring, 
König!. Universitätsgärtner in Berlin. 
(Schluss.) 
Das Verhältniss B, Wasserinhalt des Kessels zum Wasserinhalt 
der Heizrohren, ist bisher noch wenig in Betracht gezogen worden. 
Ich habe dasselbe nur von Wörmann mit 1 : 20, in günstigen Fäl- 
len bis 24 angegeben gefunden, was mir indess für manche Fälle 
als etwas zu hoch gegriffen erscheint. Ein Kessel mit sehr grossem 
Wasserinhalt und kleiner Feuerfläche wird wohl schwerlich genügen, 
um 20 mal so viel Wasser, wie sein Inhalt beträgt, in allen Theilen 
der Röhren auf die zur Heizung erforderliche Temperatur zu er- 
wärmen, besonders aber dann nicht, wenn die Wassercirkulation eine 
mangelhafte ist. Das Verhältniss B ist jedoch lange nicht so wich- 
tig, wie das Verhältniss A, ersteres ist eigentlich auch nur dann in 
Erwägung zu ziehen, -wenn beabsichtigt wird, zur Erzielung einer 
nachhaltigen Wirkung der Heizung sehr starke oder mittelstarke 
Röhren mit Wasseröfen zu verwenden. Bei der Verwendung schwa- 
cher oder mittelstarker Heizrohren bis zu 4 Zoll = 10 cm Durch- 
messer wird die in den Röhren zulässige Wassermenge bei richtigem 
Verhältniss der Feuer- zur Heizfläche nicht erreicht. Im Allgemeinen 
dürfte das Maximum dieses zulässigen Verhältnisses wohl zwischen 
1:15 bis 20 liegen. 
3. Das Verhältniss der quadratischen Heizfläche der Röhren 
zum kubischen Inhalt des zu heizenden Raumes ist das wichtigste 
aller bei Anlage einer Warmwasserheizung in Betracht kommender 
