358 
nur in ganzen Zahlen ausgedrückt zu sein; tausendstel Bruchtheile 
haben keinen praktischen Werth und können nicht einmal theoreti- 
schen Werth beanspruchen, so lange die Grösse der ganzen Zahlen 
noch nicht anerkannt festgestellt ist. 
Bei schneller Cirkulation des Wassers, welche eine Erwärmung 
desselben in den Heizrohren auf 65 bis 70 pCt. R. gestattet, genügt 
für gut gebaute Gewächshäuser, die entweder gedeckt werden oder 
mit Doppelfenstern versehen sind, bei einer erforderlichen Temperatur 
von 20 — 25 Gr. R. 1 qm Heizfläche für 4 — 5 cbm Raum, 
1 iv oo i 6 7 
55 XU ,, ,, -L ,, ,, 55 U ^ 
10 12 1 8 9 
1 11 M 11 12 •• 11 
-10 
-5 
14—20 
Für Häuser, welche verhältnissmässig grosse Glasflächen be- 
sitzen und dabei eine freie, den Winden ausgesetzte Lage haben, 
wendet man das grössere, im entgegengesetzten Falle das kleinere 
Verhältniss an. Das grössere Verhältniss muss ferner in Anwen- 
dung kommen, wenn die Heizrohren aus ästhetischen Rücksichten 
durch Felsen, Grotten etc. verdeckt oder theilweis in unterirdische 
Kanäle gelegt werden müssen, wodurch ein Theil der den Röhren 
entströmenden Wärme für den zu heizenden Raum verloren geht. 
Nachdem die erforderliche quadratische Heizfläche festgestellt ist, 
wird die derselben entsprechende Rohrlänge von der zur Heizung zu 
verwendenden Rohrstärke berechnet. 
Zu einem Quadratmeter Heizfläche gehören: 
von 
50 
mm 
cn 
starken 
Röhren 
6,366 
laufende m 
Röhren 
55 
65 
55 
(2D 
55 
55 
4,896 
55 
55 
55 
55 
80 
55 
(3") 
55 
55 
3,980 
55 
55 
55 
55 
95 
55 
( 4 " sächs.) 
55 
55 
3,352 
55 
55 
55 
55 
105 
55 
(4" preuss.) 
55 
55 
3,033 
55 
55 
55 
In 
früheren Jahren 
wurden 
fast ausschliesslich 
sehr 
starke, 
6 Zoll = 16 cm im Durchmesser haltende Heizrohren verwendet 
und ausserdem noch sehr häufig grosse Wasseröfen damit in Ver- 
bindung gebracht. Diese Methode wird in neuerer Zeit von der 
Theorie verworfen, dagegen die Anwendung schwacher Heizrohren 
von 50 bis 80 mm (2 — 3 Zoll) Durchmesser empfohlen und die Un- 
zweckmässigkeit stärkerer Heizrohren nachzuweisen versucht. Dieser 
