359 
Ansicht kann ich mich durchaus nicht anschliessen und glaube auch 
annehmen zu können, dass die grosse Mehrheit der praktischen 
Gärtner, welche Wasserheizungen mit starken und schwachen Köhren 
kennen gelernt haben, letzteren nicht den Vorzug geben wird. In 
meinem früheren Wirkungskreise habe ich mehrere Jahre Gelegenheit 
gehabt, Heisswasserheiznngen mit ihren ca. nur 1 Zoll starken Röh- 
ren, sowie Warmwasserheizungen mit schwachen und starken Röhren 
nebeneinander zu vergleichen, so dass ich mich wohl für kompetent 
erachten darf, ein Urtheil über diese verschiedenen Heizungssysteme 
abzugeben, wenn es auch der Theorie widerspricht. 
Die Hochdruck- oder Heisswasserheizung wirkt mit ihren schwa- 
chen Röhren, die auch in der Feuerung in Form einer dichten Spi- 
rale den Kessel vertreten, von allen mir bekannten Heizungen am 
schnellsten, aber auch nur in ganz vorübergehender, flüchtiger Weise. 
Sie erfordert bei strenger Kälte während der Nacht ein ununter- 
brochenes Feuer und ist schon aus diesem Grunde, abgesehen von 
ihren anderen Uebelständen, die sie für die Pflanzenkultur hervor- 
ruft, wie trockene Luft und schroffer Temperaturwechsel, für Ge- 
wächshäuser unzweckmässig. 
Die Warmwasserheizung wirkt mit starken Röhren zwar nur 
sehr langsam, aber auch desto anhaltender, mit mittelstarken Röhren 
etwas schneller, aber nicht ganz so nachhaltig, mit schwachen Röhren 
zwar noch schneller, aber nicht andauernd genug. 
Demnach sind Heizrohren von mittlerer Stärke im Allgemeinen 
als am zweckmässigsten zu empfehlen. Röhren von ca. 4 Zoll = 
95 bis 105 mm Durchmesser werden in den meisten Fällen allen 
Anforderungen genügen und sind auch am weitesten verbreitet. In 
Belgien und England habe ich 4zöllige Heizrohren fast ausschliess- 
lich in Anwendung gefunden. 
Wenn durch einen Kessel mehrere Gewächshäuser oder Abthei- 
lungen geheizt werden sollen, so wendet man häufig, je nachdem die 
Häuser wärmer oder kälter gehalten werden müssen, stärkere oder 
schwächere Röhren an. Dies Verfahren ist je loch nicht nothwendig, 
weil durch Oeffnung und Schliessung der für jede einzelne Abthei- 
lung erforderlichen Absperrhähne oder Drosselklappen die Temperatur 
in gewünschter Weise geregelt werden kann. Selbstverständlich 
müssen die wärmsten Abtheilungen dem Kessel am nächsten liegen. 
