SERRES ET ORANGERIES. 
).'U 
suflil pour en chauffer foule une série, quelle que soit leur 
étendue. 
L’appareil de chauffage à la vapeur est beaucoup plus 
coûteux que le therinosiphon et le poêle ; il entraîne à des 
constructions en maçonnerie assez compliquées, comme on 
peut le voir par les figures 146 et 147, qui donnent Indis- 
position d’un appareil très usité en Angleterre. 
Sur une chambre voûtée A (/?</. 1 46), dont le mur de 
voûte n’a qu’une rangée de briques, repose une bâche d’en- 
viron ü"'.80 de profondeur. Du foyer B part un conduit de 
chaleur qui règne dans toute la longueur de la chambre A, 
entretenue pleine de vapeur au moyen du tuyau de la chau- 
dière C, dont l’ouverture est en 1). Les conduits E, ordi- 
nairement houchés, servent à introduire, au besoin, la 
vapeur dans la serre. Le conduit de sûreté F laisse échap- 
per la vapeur, quand les conduits E sont fermés. Comme on 
le voit, dans cet appareil, l’air chaud est réuni à la vapeur 
pour chauffer le dessous de la bâche. Le plan (figure 147) 
montre la disposition des tuyaux de chaleur G, partant du 
foyer B. 
Tous les appareils de chauffage à la vapeur ne sont cepen- 
dant pas aussi compliqués. La figure 1 48 représente la coupe 
verticale d’une chaudière â vapeur établie dans une serre à 
Orchidées de MM. Gels, d’après le modèle de M. Chantin; 
l'ieii n’est plus simple et moins coûteux. A est une chaudière 
en fonte, remplie jiresque entièrement d’eau cl posée sur 
les briques placées de champ, laissant passer la llamme du 
