156 
SEIÎIIES ET ORANIIEllIES. 
lante entre dans le tuyau f, qui parcourt la serre, et sur 
lequel sont fixés de petits tuyauxf/q, munis chacun d’une 
soupape qu’on ouvre à volonté pour répandre dans la serre 
une partie de la vapeur. Le grand tuyau est également muui 
d’une soupape de sûreté h, que la vapeur peut ouvrir seule 
pour s’échapper au dehors quand la tension devient trop 
forte ; i est un tuyau élargi au sommet pour mettre 
i’eau dans la chaudière; j, trop-plein; K, tuyau de chaleur 
dans lequel passe la fumée pour s’échapper au dehors. 
La construction de cet appareil a coûté 23.5 francs, savoir ; 
Chaudière en fonte de i5 litres, avec son couvercle. . fr. 12 
Porte du foyer, grille, plaque en tôle, briques, mor- 
tier, etc 36 
Tuyaux en cuivre de 0"'.08 de diamètre , à 8 fr. le 
mètre; 13 mètres tOi 
Tuyaux en cuivre de 0"'.04 de diamètre, ajustés sur 
le tuyau de vapeur, à 4 fr. le mètre; 4 métrés. . . 16 
Tuyaux en foute de O". 16 de diamètre pour le par- 
cours de la fumée, à 3 fr. le mètre; 13 mètres. . . 65 
Totaf fr. 233 
Lorsqu’on emploie la vapeur pour rendre l’atmosphère 
de la serre humide, il faut éviter qu’elle frappe directement 
les plantes; on doit se servir pour cet msage de tuyaux en 
forme de T, placés sur le tuyau principal, et qui répandent 
la vapeur horizontalemeut, comme le montre la figure 149. 
Fig. H'J. — Ktlia|ipcinciiL lioiizoïital ila la vapem'. 
L’appareil à vapeur de M. Rafarin est simiile et commode. 
11 se compose (lig. 150, loi et 152) d’une chaudière en cuivre 
A surmontée d’une bouteille B servant à transmettre la 
vapeur aux conduits ce, (pu sont munis des clefs DD pour 
changer la direction de la vapeur. E, llolleur alimentaire; 
é, robinet d’arrêt ; e, robinet du flotteur; G, tuyau d’écoule- 
ment surmonté d’un tube en cristal destiné à vérifier te ni- 
veau de l’eau dans la chaudière; le fond de celte chaudière 
est en ponte pour favoriser la sortie des immondices; II, 
