I()ü 
SEI1HES ET OlUNGERlES. 
avoir soin que rien ne tombe dans les tuyaux du flolleur ; j 
des corps étrangers qui s’y arrêteraient en empêcheraient 
l’effet, et pourraient occasionner des dégâts considérables 
et même causer la destruction de la chaudière, qui, ne re- 
cevant plus d’eau en quantité suffisante, serait exposée à se 
vider. Avant de placer le tuyau qui amènera l’eau, on aura 
soin de le percer de petits trous sur une longueur de 15 cen- 
timètres, et d’en boucher l’ouverture principale, afin d’ar- 
rêter les objets capables d’obstruer les roliinets et les 
tuyaux. 
On placera les tuyaux de vapeur aussi bas que possible, * 
l’air chaud tendant toujours à s’élever. Si une rangée de 
tuyaux ne suffit pas, on en placera deux rangées ou da- 
vantage, jusqu’à ce qu’on obtienne la température voulue. 
Lorsque la vapeur commence à s’introduire dans les 
tuyaux, elle en chasse l’air qui s’y trouve ; il faut donc lui 
procurer une issue. A cet effet, on place un robinet à cha- 
que extrémité des tuyaux; lorsque la vapeur y a pénétré. 
I i" Ijô. — Floticiir pour iiiaiiiteim l'i:;. Cil. — l.cliai pPintiU île Ij vapeur, 
constanl le niveau de l'eau. 
