C1IAU1''FAGE. 
ICI 
on ouvre le lobiiiet, et l’air s’en écliappe; mais lorsqu’au 
lieu d’air, il ne sort plus que de la vapeur, on le ferme, ün 
place ces robinets, soit dans la serre, soit en dehors 
(lig. loi). Lorsque le robinet est Icriué, la vapeur, no trou- 
vant plus d’issue pour s’éclia])|)er, exerce une i)ression 
dans les conduils et lait développer nue plus grande cba- 
leur; mais, comme elle les ferait éelaler si on laissait celte 
pression alleindre nn trop haut degré, on place sous les 
condidts un luyau eu plomb, dont le diamédre est de 2 cen- 
timètres, qui a une longueur de 80 centimètres et qui peut 
contenir 2 litres 1/2 d’ean. Anssilùtque la vapeur a atteint 
une force de pression supérieure à celle (pi’il faut pour sou- 
lever l’eau contenue dans le luyau, elle la chasse pour pas- 
ser et reprendre son équilibre normal. Ce tuyau de plomb 
est alimenté d’eau par la vapeur qui se condense dans les 
conduits; son diamètre est proportionné à la grandeur et à 
la longueur des conduits; s’il était trop étroit, l’eau con- 
densée ne pourrait pas sortir assez vile et gênerait l’issue 
de la vapeur, ün ne devra pas donner à ce Inyan une lon- 
gueur plus grande que celle qui est nécessaire pour qu’il 
contienne, dans son siphon, pins de 2 litres 1/2 d’eau, sans 
quoi il pourrait arriver des accidents aux conduits de va- 
peur, parce que la pression serait trop forte. Toutes les 
fois que l’on pourra faire rentrer dans le réservoir l’eau de 
ce pelil tuyau, il faudra s’empresser de le faire, car elle est 
pure, et elle compensera dans une certaine mesure la trop 
grande consommalion d’eau i)ar la chaudière. 
Pour faciliter réconlement des eaux qui résultent do la 
condensalion, il convient que tous les tuyaux aillent en 
pente vers le point de décharge. Ils doive.it être espacés 
entre eux, afin que la chaleur se distribue d’une manière 
égale dans toute l’étendue de la serre; celle disposition 
facilite d’ailleurs leur mise en place. 
Quelquefois on est obligé de changer le niveau d’un 
tuyau, comme on le voit fig. Uia. Le tuyau arrivant en A, et 
servant à chauffer une bâche de serre à multiplication, doit, 
pour être dirigé dans l’autre bâche, passer sous l’allée di‘ 
la serre. Dans ce cas, l’ean produite par la condensalion, 
descendant dans le luyau, ne pourrait s’élever en li sans 
remplir complètement ce luyau, et fermerait tout chemin â 
