162 
SERRES ET ORANGERIES. 
la vapeur. Il faut donc lui donner une issue; à cel effet on 
dispose, comme on le voit l-o5), un tuyau Cde 0”.04 
Fig. 155. — Passage des conduits de vapeur au-dessous du sol. 
de diamètre sur I"‘.ü0 de long, courbé en siphon, et dont 
l’extrémité libre es( rétrécie au point de n’avoir tout au plus 
rpieO^.OI de diamèire, afin que la vapeur ne puisse en faire 
échapper l’eau et sortir elle-même par ce tuyau, ce qui se- 
rait préjudiciable au chauffage. 
Il en sera de même toutes les fois tpio le tuyau prendra 
un niveau plus élevé dans le sens du point de décharge : 
ainsi, par exemple, supposons une ligne de tuyaux dont la 
pente est dirigée vers une porte et qu’on soitohligéde faire 
passer par-dessus cette porte; il faudra que l’eau trouve une 
sortie, au point où le tuyau commencera à s’élever, pour 
gagner le dessus de la porte. Toutes les fois qu’il sera né- 
cessaire de faire déscendre la vapeur, on devra lui faire 
suivre une direction aussi éloignée que possible de la ver- 
ticale ; au contraire, il faudra l’en rapprocher autant que 
les circonstances le permettront, lorsqu’il s’agira de donner 
à la vapeur une direction ascendante, ainsi qu’on le voit 
dans la figure Ibb. 
g 3. — CllAlFFAOE A lél-AU CHAIDE OU AU THERMOSIFIION . 
Le chauffage à l’eau chaude se fait à l’aide du thermosi- 
