CHAUFFAGE. 
163 
phon, chaudière remplie d’eau {pg. 156), dans laquelle plon- 
gent plus ou moins prol'ondèmonl les deux exirémités d’uii 
tuyau replié sur lui-même et muni d’un lube qu’on peut ouvrir 
Fig. 156. — Thermosiplion. 
ou fermer pour laisser échapper l’air intérieur. Cet appareil 
doit être exactement rempli par le lube E, que l’on ferme 
hermétiquement quand le liquide a été introduit. L’eau 
échauffée au contact des parois de la chaudière, devenani 
plus légère, traverse les couches supérieur('s, plus froides 
et plus lourdes, gagne, par l’extrémité 1) du tuyau placé au 
sommet de la chaudière, la partie supérieure de l’appareil, 
et parcourt l’espace qu’indiquent les tiédies que porte la 
fig. 1 56. Dans ce trajet, elle se refroidit, redescend alors par 
l’exlrémilé C qui plonge jusqu’au fond de la chaudière, se 
réchauffe de nouveau, remonte, etc. Un mouvement circu- 
latoire se trouve donc ainsi établi tant qu’on entretient la 
combustion dans le foyer B, et même, lorsque la chau- 
dière contient une certaine quantité d’eau, on peut cesser 
d’alimenter le foyer pendant plusieurs heures sans pour cela 
arrêter le mouvement. La masse conserve assez longtemps 
sa chaleur pour entretenir une circulation, plus lente, il est 
vrai, mais toujours suflisante pour maintenir la température 
de la serre à peu près au même degré. Le lhermosiphon est 
certainement préférable, pour le chauffage de toutes les 
serres, à l’air chaud et à la vapeur ; la température qu’on 
obtient par son emploi est douce, régulière, et l’appareil peut 
