LA EDIFICACiON EN BUENOS AIRES 
261 
lectores del vapor recalentado, as! como los ventiladores con 
sus motores electricos necesarios al tiraje forzado delos cal- 
deros. En cuanto a las bombas de alimentation, estas se en - 
cuentran situadas entre las diferentes salas de los calderos, 
asi como los depuradores del agua. 
Los calderos, — en numero de sesenta, — son del tipo mari- 
no de Babcock i Wilcox, a evaporacion intensiva, i cada 
uno tiene una superficie recalentada de 480 metros cuadra- 
dos, aumentada por un recalentador de vapor de 165 metros 
superficiales por caldero, que puede evaporar hasta 14,000 
kilogramos de agua por hora, bajo una presion de 13 at- 
mosferas a 320°. Estos jeneradores estan provistos de atiza- 
dores mecanicos con carga automatica i funcionan a tiraje 
forzado. 
El carbon cae directamente en los cargadores automations 
por conductos provistos de balanzas tambien automaticas, 
mientras que las escorias se recojen en el sub suelo gracias 
a un sistema de vagonetas. Los gases, al salir de los calde- 
ros, pasan en los economizadores de sistema Green. El car- 
bon es conducido en los silos sobre los calderos, sea directa- 
mente desde el barco, sea desde los silos acumuladores por 
un sistema complete de transportadores con cadena i baldes. 
En el mismo terreno de la Usina se han edificado, conve 
nientemente distribuidos, los talleres de compostura i fabri- 
