ROČNÍK XXL 
TŘÍDA II. 
ČÍSLO 24. 
Proud třífásový 
při nestejném zatížení fásí. Řešení symmetrické. 
Napsal 
prof. FR. NOVOTNÝ 
na c. k. reálce v Českých Budějovicích. 
J^ředloženo dne 7. června 1912. 
Označení a zkratky v tomto pojednání použité. 
6t [gp % vůbec eki\ okamžitá elektromot. síla fase generátoru, 
E její amplituda. 
e't [e\t e'2/ c'gi vůbec e'*,] okamžité napjetí sítě [síťové), E\, E\, E\ 
vůbec E'k amplitudy. 
Při hvězdovém spojení ještě 
e*t [e*yt e*2t (^*31 vůbec e*kt\ okamžité napjetí v ramenu hvězdy £*, , 
F*2, F*3 vůbec E*k amplitudy [pracovní, hvězdové). 
ht [im hy vůbec i^ut] okamžité intensity jasové generátoru, ./„j 
J„2 '^03 vůbec amplitudy. 
ií [ht úi ht vůbec ikj\ okamžité intensity pracovní v ramenech troj- 
úhelníka neb hvězdy, Jg amplitudy. 
ť'i [i\t í' i'zt vůbec i'kj\ okamžité intensity síťové v přívodných drá- 
tech, J\ J'2 J'g vůbec J'k amplitudy. 
Velká písmena E^ a ./* značí tedy vždy amplitudu, napjetí nebo 
intensity. 
Malá písmena cut ht, která mají v indexu malé ,,ť‘ , značí tedy vždy 
okamžitou hodnotu napjetí neb intensity. 
Malá písmena Cu iu, která nemají v indexu ,,ť‘ , značí veličiny ejektivní. 
Veličiny, které mají v indexu ® (kroužek), vztahují se na generátor. 
Tedy 
Zq odpor jedné fase generátoru. 1 Tyto veličiny buď- 
Lg koeficient samoindukce jedné fase generátoru. tež pim všechny 
Cg kapacita jedné fase (eventuelně vložená) generátoru. J fase stejné. 
Odpor, samoindukce, kapacita přívodných drátů (síťových) buďtež= 0 . 
Rozpravy: Rofi. XXI. Tř. II. Č. 24. 
XXIV. 
1 
