XXVI 
Infolge der Schmiegsamkeit elektrischer Leitungen und infolge der physikalischen Eigen- 
schaften der Elektrizität besitzt diese den Vorzug, daß Beleuchtungskörper, welche von ihr 
gespeist werden, leicht von einer beliebigen Stelle aus entflammt und gelöscht werden können. 
Letzteres ist beim Leuchtgas wegen der Beschaffenheit des bei ihm verwendeten Installations- 
materials und wegen der physikalischen und chemischen Eigenschaften des Gases nur mit 
Hilfe verhältnismäßig komplizierter Einrichtungen, sogenannter Fernzündungssysteme, erreich- 
bar. Bei ihnen werden die gewöhnlich dicht vor den Brennern angebrachten Hähne aus der 
Ferne bewegt. Zum Steuern der -Äbschlußorgane der Leitungen hat man z. B. Gasdruck 
verwendet, welcher von der Gasfabrik aus auf verschiedene Größe eingestellt wurde, und auch 
elektromagnetische Einrichtungen, die mit Hilfe eines an einer beliebigen Stelle anzubringenden 
Schalters betätigt wurden. 
Die Gasentflammung selbst erfolgt bei Fernzündungen in derselben Weise, wie bei Nah- 
zündungen, bei denen die Hähne mit der Hand gedreht werden. Sie verlangt, daß in der 
Nähe der i^usströmungsöffhung des Gases höhere Temperaturen vorhanden sind. Diese können 
hervorgebracht werden durch eine sich dort befindende kleine Flamme, eine sogenannte Zünd- 
flamme. Diese brennt entweder stets oder nur dann, wenn das der Hauptöffhung des Brenners 
entströmende Gas nicht entzündet ist. An den Beleuchtungskörpern installierte, diesem Zwecke 
dienende Vorrichtungen nennt man Kleinsteller. Sie sind zuverlässig, bieten Schutz gegen 
Gasvergiftungen und Gasexplosionen und erhalten Glühkörper und Zylinder trocken. Sie 
haben u. a. den Nachteil, daß das für ihre Unterhaltung ) verbrauchte Gas nicht unerhebliche 
Kosten bereitet. Es kann ferner der elektrische Strom zur Zündung herangezogen werden. 
Mai] verwendet von Strom durchflossene glühende Drähte, Ofihungsfunken und Induktions- 
Tunken, Als ein mit letzteren arbeitendes Gasfernzündungssystem wurde das der Multiplex- 
Gesellschaft besprochen. 
Sehr oft werden die Gasverbraucher schon damit zufrieden sein, über ein einfach anzu- 
bringendes und billiges Zündsystem zu verfügen, bei dem die Hähne mit der Hand betätigt 
werden und bei dem durch einfache Mittel Zündung sicher herbeigeführt wird. 
Ein solches Mittel besitzen wir in der Platin-Zündpatrone, die im wesentlichen ans einer 
fein verteiltes Platin enthaltenden Zündpille und sehr dünnen Platindrähten besteht. Streicht 
ein aus Leuchtgas und Luft bestehendes, für die Zündung günstiges Gasgemisch an einer 
solchen Patrone vorbei, so wird es daran entzündet. Derartige Patronen werden in vorzüg- 
licher Qualität hergestellt. Wegen ungünstiger Beeinflussung des Gas-Luft-Gemisches durch 
den Brenner tritt hin und wieder selbst bei guter Patrone keine Zündung ein. Durch Drehen 
des Zylinders bei aufgesetzter Zündpatrone und festgehaltenem Brenner läßt sich gewöhnlich 
leicht die beste Zündstellung finden. Die Zündfähigkeit der Platinpatronen, welche stets im 
Abgasstrome liegen bleiben, wird beeinträchtigt durch die hohe Temperatur der Abgase und 
durch deren Bestandteile. Man hat die Patrone deshalb auch so gelagert, daß die Abgase 
der Hauptflamme sie nicht treffen; auch hat man sie an beweglichen Konstruktionsteilen an- 
gebracht, so daß sie nach der Entflammung des Gases aus dem Abgasbereich entfernt werden. 
Die ersteren Ausführungsarten bedingen bauliche Veränderungen und verhältnismäßig erheb- 
liche Kosten, die letzteren arbeiten mit Gelenken usw., die in der Hitze nicht mehr zuver- 
lässig sind. Sie sind trotz des großen Vorteiles, daß bei ihnen die Patronen bei entflammten 
Brennern neben den Zylindern geschützt liegen, nur noch wenig im Gebrauch. Heute sieht 
man meist durch Drahtgitterchen usw, geschützte Patronen fest im Abgasstrome gelagert. 
Sie sind unzuverlässig, da die Abgase sie angreifen und mit der Zeit unbrauchbar machen. 
Der Vortragende hat einen ihm durch Patente usw. geschützten Gasselbstzünder ange- 
fertigt, bei dem die Patrone nach erfolgter Zündung neben den Zylinder gelagert wird und 
bei dem keine Gelenke Verwendung finden. Er arbeitet mit Kompensationsmetall in zwei- 
schenkliger Anordnung. Dieses weist große seitliche Ausbiegungen infolge der Differential- 
wirkung der Längenänderungen der Bestandteile bei Temperaturänderungen auf. Der Zünder 
hat sich, wie durch Dauerversuche nachgewiesen worden ist, sowohl für stehendes wie für 
