XX 
Leitung und die Erwägung, was soll geschehen, wenn einmal durch kriegerische oder elementare 
Ereignisse die Prangenauer Leitung abgeschnitten würde oder versagte, gestalten die obige Frage 
zu einer der wichtigsten für unsere Stadt. Welche unhaltbaren sanitären Zustände das etwaige 
Zurückgreifen auf die vorhandenen Brunnen und auf das verfügbare Flußwasser herbeiführen 
würde, weiß jedermann. Es fragt sich also, woher nehmen wir gegebenenfalls gutes Wasser? 
Da liegt es nahe, an das Grundwasser zu denken, welches überall reichlich vorhanden und in 
einer Tiefe von etwa 30 Metern im allgemeinen auch von guter Beschaffenheit ist. 
Dieser letztere Umstand war vor 28 Jahren, als man mit dem Aufschluß der bei Prangenaü 
gelegenen Quellen und der Leitung ihres Wassers nach der Stadt begann, noch nicht bekannt, 
sonst hätte man vielleicht schon damals an die Nutzbarmachung des Grundwassers für Leitungs- 
Zwecke gedacht. Das System, Tief- oder Röhrenbrunnen von großer Leistungsfähigkeit mit 
verhältnißmäßig geringen Kosten anzulegen, bildete sich auch erst später aus, etwa 8 Jahre 
nach der Vollendung der Prangenauer Leitung. Die ersten derartigen Brunnen wurden von der 
Königlichen Fortification und von Besitzern großer Gewerbebetriebe hierselbst mit Vortheil 
angelegt. 
Gegenwärtig nun planen die Städtische und die Militärbehörde, aus den hier bestehenden 
oder noch anzulegenden Tiefbrunnen, falls erforderlich, Wasser zu entnehmen, und zunächst hat 
man in Erwägung gezogen, ob es angängig sei, aus den drei Röhrenbrunnen, welche 1887 in 
der Bastion Gertrud angelegt wurden, mittels Dampfmaschinen Wasser zu heben und in die 
allgemeine Leitung zu führen. Die chemische und physikalische Prüfung des Wassers hat Herr 
Helm, die bakteriologische Untersuchung der Vorsteher der bakteriologischen Station, Herr 
Dr. Lickfett, vorgenommen. 
Nach einer eingehenden Discussion der Grundsätze, nach denen man nach dem gegem 
tvärtigen Stande der Wissenschaft die Qualität eines Wassers beurtheilt, geht der Vortragende 
auf die Ergebnisse der erwähnten Untersuchungen selbst ein. Die drei Brunnen in der Bastion 
Gertrud sind etwa 30 Meter tief in den Boden eingesenkt; der Wasserspiegel in den Röhren 
liegt 1,30 Meter über dem Wasserspiegel der Mottlau. Die Temperatur des Wassers betrug 
am 17. Oktober 8,5 Gr 0. Es ist klar, farblos und ohne Geruch und schmeckt ein wenig nach 
Eisen; im übrigen ist der Geschmack rein und erfrischend. Nach mehrstündigem Stehen an der 
Luft trübt sich das Wasser und scheidet nach und nach einen weißen, später gelblich und 
rothgelb werdenden Satz ab. Das darüber stehende Wasser wird dann wieder klar und schmeckt 
nicht mehr nach Eisen; ein Theil des im Wasser befindlichen Eisens hat sieb als Eisenoxydhydrat 
abgeschieden. Durch das Mikroskop sind in dem Wasser weder thierische noch pflanzliche 
Mikroorganismen zu entdecken.- Die genaue chemische Analyse ergab in 100000 Theilen Wasser 
44,oi Theile anorganische Substanzen, darunter Kalkerde 14,33 und Kohlensäure 13,79 und 
Eisenoxyd 0,21 Theile. Ueberraschend ist das Fehlen von gasförmigem Sauerstoff in dem Luft- 
gehalt des frisch geförderten Wassers; erst nach der Berührung mit der Luft nimmt es aus 
dieser Sauerstoff in Gasform auf. Nach einer 1875 vorgenommenen Analyse des Prangenauer 
Wassers enthält dieses an der Quelle 13 Raumprocente Sauerstoflfgas, also auch weniger als die 
atmosphärische Luft. Die bakteriologische Untersuchung ergab das Vorhandensein von 23 Keimen 
in einem Cubikcentirneter Wasser. Unter diesen sind keine gefunden, welche für Menschen 
oder Thiere pathogen wären ; vielmehr gehören sämmtliche Arten zu den unschädlichen W asser- 
bakterien, Sproß- und Schimmelpilzen. 
Das Prangenauer Wasser in unserer Stadt enthält nach einer gleichzeitig ausgeführten 
Analyse in 100000 Theilen 32, 03 Theile anorganische Substanz, darunter 12,04 Theile Kalkerde, 
11,15 Theile Kohlensäure und 0,05 Theile Eisenoxyd. Die Unterschiede zwischen beiden 
Wässern sind demnach gering. Unangenehm ist die Eigenschaft des untersuchten Brunnen- 
wassers, an der Luft einen Theil seines Eisengehaltes abzuscheiden und dadurch die klare 
Beschaffenheit des Wassers zu beeinträchttigen. Doch läßt sich diesem Uebelstande, welcher 
nur mehr ein Schönheitsfehler ist, durch geeignete Vorkehrungen abhelfen. 
