LX1X 
gard (Gestüt 175 Meter tief), zum Tlieil geradeswegs entgegen der „Diagnose“ des Ketten 
schleppenden „schlesischen Wässergrafen“. 
Man findet auch oft schon in geringerer Tiefe ein gutes Trinkwasser , nament- 
lich gilt dies von Danzig und der Danziger Niederung. Hier findet sich jeden- 
falls an vielen Stellen in Tiefen von 10 — 40 Meter, meist aber in Tiefen von etwa 
30 Meter, eine Wasserschicht, die man „sub artesisch“ nennen könnte, d. h. sie treibt das 
Wasser nicht über die Erdoberfläche, wohl aber bis auf 0,5— 2,5 Meter an diese heran, sodaß 
es dann mit Leichtigkeit mittels einfacher Pumpen aus dem Rohre herausgepumpt werden 
kann. Röhrenbrunnen dieser Art giebt es z. B. in Danzig, Weicliselmiinde, Heubude. Sie 
liefern ebenfalls ein tadelloses, uninfizirbares Wasser von anscheinend nicht großem Eisen- 
gehalt; sie sind dabei erheblich billiger als die artesischen, die Kosten betragen je nach der 
Tiefe 300, 1000, 1500 Mark. Sie sollten bevorzugt werden, soweit sie nicht zu viel Eisen 
enthalten. Die ganz kurzen und einfachen Röhrenbrunnen, die das Grundwasser aus einer 
Tiefe von 1 — 2 m herausheben, können war als hygienisch nicht ganz einwandsfrei angesehen 
werden, sie sind aber für manche Orte doch ein wesentlicher Fortschritt, so z. B. für die 
Dörfer an der todten Weichsel, wo sie. infolge des Verbotes der Wasserentnahme aus der 
Weichsel und mehrerer Brmmensehließungen, in großer Zahl für 50 — 75 Mark entstanden sind, 
z. B. von 3, 4 oder 8 m Tiefe in Troyl, Heubude, Krakau. Westlich Neufähr etc. Pump- 
brunnen. wie sie in diesen Ortschaften auch Vorkommen, können durchaus gut sein und kosten 
95 — 150 Mark. Endlich giebt es auch noch manche gute Quelle, die nur gefaßt zu werden 
braucht, um ein vortreffliches Trinkwasser zu geben, so in Heubude, Krakau u. s. w. Auch 
die Dünen enthalten sicher noch manche unbenutzte Wasserader. 
Was die von Herrn Dr. Kraschützki betonte Schädlichkeit des Eisengehalts des Wassers 
anlangt, so ist es sehr zu beklagen, daß auch die berufensten Fachleute bei Wasseranalysen 
das Wasser wohl auf salpetrige Säure, organische Substanzen u. 's. w., nicht aber auf Eisen 
untersuchen. So wird denn das analysirte Wasser gelobt, der Brunnen wird angelegt, und 
dann will Niemand das Wasser trinken, da es „schlecht“ sei. Handelt es sich um einen Röhren- 
brunnen, so trifft man meist ohne Weiteres das Richtige, indem man das Wasser als eisen- 
haltig annimmt. Der Eisengehalt giebt dem Wasser einen metallenen, oft tintenartigen Ge- 
schmack; Kaffee und andere Getränke, die mit solchem Wasser zubereitet werden, schmecken 
tintig, weil sich gerbsaures Eisen gebildet hat. Steht solch’ Wasser einige Zeit, so wird es 
bald milchig trübe; in den Behältern, in denen es sich befindet, schlägt sich ein röthlicher 
Satz nieder, der sich durch Wasser nur schwer, dagegen leicht durch Salzsäure beseitigen 
läßt. Ist der Eisengehalt des Wassers stark, so erhält Wäsche, die darin gewaschen 
ist, Rostflecke. Wenn nun auch ein solches eisenhaltiges Wasser unschädlich und bakterien- 
frei ist, so wird es doch von Niemand benutzt, man geht lieber wieder zu den 
unreineren und unappetitlichen Wasser-Entnahmestellen, deren Wasser zwar auch wider- 
lich, aber nicht tintig schmeckt; und damit ist die Anlage des theuren Röhrenbrunnens unnütz 
geworden. Es ist daher in unserer Gegend, wie überhaupt wohl in der gesammten nord- 
deutschen Tiefebene, keine Wasseranalyse zu gebrauchen, welche sich nicht über den Eisen- 
oxydgehalt, und zwar den quantitativen, ausspricht. Nach diesem Grundsatz wird auch bei 
der hiesigen Regierung verfahren. 
Der Redner hat ebenso wie Herr Dr. Kraschützki beobachtet, daß das Grund- 
und Tiefwasser liier in unserer Gegend seinen Eisengehalt leicht abgiebt, sodaß, 
wenn man nicht etwa der vielen engen Leitungsröhren wegen ein völlig eisenfreies 
Wasser benöthigt, eine ganz kurze Berührung des Wassers mit der Luft genügt, um so viel 
Eisen auszuscheiden, daß der Rest nicht mehr beim Genuß bemerklich wird. Dieser That- 
saclie entsprechend hat Herr Geh. Baurath Ehrhardt s. Z. im Amtsgerichtsgefängniß zu 
Pr. Stargard eine ganz einfache Enteisenungsanlage gebaut; das Wasser wird durch Menschen- 
kraft aus dem Brunnen auf den Boden gepumpt und fällt hier durch eine Brause noch nicht 
1 m tief auf ganz einfache Filtermaterialien, die es so rasch durchströmt, daß es nach noch 
nicht einer Minute zur Zapfstelle im Erdgeschoß kommt. In dieser kurzen Zeit verlor das 
