144 
es nicht, und ganz unhaltbare sanitäre Zustände würden sich in kurzer Zeit 
entwickeln. 
Es fragt sich also, wo nehmen wir in solchen Fällen das Wasser her?, 
und da liegt es nahe, an das Grundwasser zu denken, welches überall im 
Grunde der Stadt vorhanden und in einer Tiefe von etwa 30 Metern im all- 
gemeinen auch von guter Beschaffenheit ist. 
Dieser letztere Umstand war vor 28 Jahren, als man mit dem Aufschluß 
der bei Prangenau belegenen Quellen und der Leitung ihres Wassers nach der 
Stadt begann, noch nicht bekannt; sonst hätte man vielleicht schon damals 
an die Nutzbarmachung dieses Wassers für Leitungszwecke gedacht. 
In der Stadt Danzig bestanden vor Anlage der Prangenauer Wasserleitung 
uur die von der Radaune gespeisten oder in eine geringe Tiefe gegrabenen 
Brunnen, welche ein sehr mangelhaftes Wasser lieferten. Das System, Tief- 
oder Röhrenbrunnen mit verhältnismäßig geringen Kosten und von großer 
Leistungsfähigkeit anzulegen, bildete sich erst später aus, etwa acht Jahre 
nach Vollendung der Danziger Leitung. Die ersten derartigen Brunnen 
wurden von der Königl. Fortifikation und von Besitzern großer Gewerbebetriebe 
angelegt. 
Schon im Jahre 1888 konnte ich von einer Reihe derartiger Brunnen in 
der Naturforschenden Gesellschaft berichten, deren Wasser ich chemisch und 
mikroskopisch untersucht hatte. Das Wasser war zu Trink- und Wirthschafts- 
zwecken gut geeignet und im allgemeinen von einer ähnlichen Zusammensetzung 
wie das Prangenauer Wasser; doch lieferten die meisten dieser Brunnen ein 
Wasser, welches sehr eisenhaltig war. Ein Theil der gelösten Eisenverbindung 
schied sich, wenn das Wasser mit der Luft in Berührung trat, aus, verursachte 
eine Trübung desselben, und es bildete sich nach weiterer Einwirkung der 
Luft ein gelber oder gelbrother Niederschlag von Eisenoxydhyrat. 
Ich habe nun nach dieser Zeit noch eine größere Zahl von Grundwässern 
aus Röhrenbrunnen, welche innerhalb und außerhalb der Stadt angelegt waren, 
chemisch untersucht und überall das gleiche Resultat erhalten, wie früher. 
Heute nun nimmt das Projekt, Ersatz für das Prangenauer Leitungs wasser für 
solche Fälle zu finden, wo dasselbe fehlen oder mangeln sollte, eine greifbare 
Gestalt an. Es wird von den städtischen Behörden projektirt, denselben aus 
Tiefbrunnen zu entnehmen. Für diesen Zweck dürften mehrere derartige 
Brunnen erforderlich sein. Zur Zeit stehen schon zwei, ein Doppelbrunnen in 
der Bastion Gertrud und ein neuhergestellter auf dem städtischen Bauhofe an 
der Steinschleuse der Stadt zur Verfügung. Aus ihnen soll mittels Dampf- 
maschinen das Wasser gehoben und in die allgemeine Stadtleitung gedrückt 
werden, wo es sich dann mit dem Prangenauer Wasser vermischt. 
Es handelt sich nun darum, zu wissen, ob diese Wässer für diesen Zweck 
zu verwenden sind, ob sie vorher gereinigt werden müssen, und wie sie sich 
gegenüber dem alten Leitungswasser verhalten. Ich habe zu diesem Zwecke 
genaue ehemische und mikroskopische Untersuchungen der vorerwähnten 
2 
