161 
Welches der beiden genannten Verfahren vorzu ziehen ist, hängt von der 
Beschaffenheit des Wassers und anderen örtlichen Bedingungen ab. In der 
Stadt Wismar ist das OESTEN’sche Verfahren mit Erfolg eingeführt, in Char- 
lottenburg, Kiel und an andern Orten zog man das PiEFKE’sche Verfahren vor. 
Es giebt noch eine Reihe anderer Verfahren, das Wasser zu durchlüften; 
so wendet man statt der Koke Packungen aus Ziegel- oder Granitsteinen an, 
rieselt abwechselnd durch Luftschichten und Steinschichten. Dann giebt es 
noch ein Verfahren von Linde und Hess, nach welchem man das Wasser durch 
Hobelspäne oder Koke rieseln läßt, welche mit Zinnoxyd inprägnirt sind. 
Dies Verfahren ist u. a. in den Wasserwerken von Gladbach eingeführt. 
Auch andere Filter kommen zur Anwendung, so Filter aus Cellulose, 
Baumwolle, in den sogenannten SELLENSCHEiD’schen Filtern; ferner hohe, flache, 
zellenartig gestaltete Gefäße aus porösem Stein, in welche das Wasser von 
außen nach innen gedrückt wird. Vom Innern wird das filtrirte Wasser ab- 
gesogen und in die Leitungsrohre geführt. Sollen die Gefäße von dem 
außen angesetzten Schlamm gereinigt werden, so dreht man einfach das Ver- 
fahren um, man läßt durch die Gefäße einen entgegengesetzten Strom von 
Wasser gehen, der Schlamm füllt von der Außenseite der Gefäße ab und wird 
fortgespült. So wirken diese Filter permanent, ohne daß sie auseinander- 
genommen werden dürfen. 
Die Filter werden nach dem Orte, wo sie zuerst eingeführt wurden, 
Wormser-Platten-Filter genannt. Ihre Einführung hier in Danzig ist sehr 
wahrscheinlich. Eine sehr günstige Beurtheilung finden dieselben in Lands- 
berg a. W., wo sie seit etwa zwei Jahren mit gutem Erfolg in Betrieb sind. 
Es sind dort in je drei Filterkammern je sechs Batterien von Filterplatten, 
bestehend aus je 12 Elementen aufgestellt; je zwei Elemente stehen überein- 
ander. Das in Landsberg zur Reinigung kommende Tiefbrunnenwasser enthält 
vor der Enteisenung 2,4i Theile Eisenoxydul in 100 000 Theilen ; nach der- 
selben und der Filtration nur noch 0,i2 Theile in 100 000 Theilen. 
Die Reinigung vermittels der Filterplatten und die Rückspülung geschieht dort 
unter einem Ueberdrucke bis zu 1 Meter. Jede Platte wird nach etwa 
64 Arbeitsstunden gespült. Das zur Spülung verwendete Wasser geht wieder 
mit durch die Platten, die Menge desselben bleibt also dem Wasserwerke er- 
halten; nur in längeren Zwischenräumen wird der Eisenschlamm abgelassen. 
Es ist ein großer Vortheil gerade der Plattenfiltration, daß während der Reini- 
gung einer Batterie nicht einmal die betreffende Filterkammer ausgeschaltet 
zu werden braucht, sondern die übrigen Batterien derselben ruhig weiter im 
Betriebe bleiben. 
Bei den vorbeschriebenen Verfahren zur Enteisenung von Wasser wird 
seine Temperatur nur sehr unerheblich erhöht. Aus Kiel berichtet man hierüber, 
daß es sich nur um den Bruchtheil eines Grades handelt. 
Die Befürchtung, daß das Wasser in den Enteisenungsanlagen Gelegenheit 
zur Aufnahme von pathogenen Mikroorganismen findet, wurde von berufener 
19 11 
