ANALES DE LA UNIVEKSIDAD. — JUNIO DE 1870. 265 
se ha reunido hfista la bomba; i 3.“' el tubo cle ascension que la con- 
duce desde esta hasta el lugar en que debe verterse o votarse. 
El tubo abductor no puede ser sino de goma, gutapercha, ma- 
dera u otra materia analoga, esto es, de aquellas en que el aire no 
pueda penetrar o atravesarlas; su distancia desde el nivel del agua 
hasta la bomba, conviene que no pase de 8 metros, El tubo de as- 
cension puede ser de varias materias, como plomo, goma, guta- 
percha, suela, Iona etc., i solo hai que atender, para elejir, al cos- 
to que cada cual tenga puesto en el lugar de las minas, salvo el 
caso en que el agua por estraer contenga aiguna sustancia corrosi- 
va, pues entonces solo el plomo puede ser el adop table; su largo lo 
fija la fuerza de la bomba, i el diametro es dado por los de entra- 
da i salida del cuerpo de bomba. Para tubo abductor i para casos 
jenerales, casi no hai otro de mayores ventajas que el de gutaper- 
cha; para el de ascension, he hallado como mui buenas las man- 
gueras de Iona alquitranadas, preferibles en cierto modo a las de 
goma i otras. 
En el cuerpo de bomba debe cuidarse de dos cosas: del embolo i 
j de las valvulas. Eespecto del primero, debe tocar en todo su movi- 
miento las paredes del cilindro, es decir, no debe quedar el menor 
hueco en ningun punto de su circunfereiicia; las valvulas deben 
todas cerrar perfectamente cuando el embolo este sin movimiento. 
; Llenas estas condiciones, la bomba funcionara bien. 
1 ^ ' 
En toda bomba hai necesidad de reponer ciertos accesorios al 
cabo de cierto tiempo; en las de metal, puede decirse que todo lo 
que se deteriora i se cambia de tiempo en tiempo son aquellas 
partes de suela que llevau las valvulas i cuyo reemplazo no puede 
i_ presentar dificultad desde que siempre queda uu orijinal que sirve 
para formar las nuevas. Las bombas de madera son las que suelen 
j demandar renovaciones considerables, pues hai voces que es pre- 
I : ciso mudar toda la bomba. Considerare, pues, el caso en que se 
: I trata de hacer una nueva, i esto mismo sevvini para guiar al en- 
1 1 inaderador en las renovaciones parciales. 
I , La madera que comunmente se emplea para las bombas es el 
I roble; pero de no menos ventaja que 6sta i mucho mas comoda 
I ■ para labrarla, es el quillai; 6ste es mucho mas blando que el ante- 
• ! rior cuando esta verde o recien cortado; i si se toma entonces la 
f I precaucion de mantenerlo por algun tiempo, uno o dos meses, 
i 
I 
