ANALES DE LA U.VIVERSID AD. — MAYO DH 1878. 
2G7 
<?Cual es el lfmite de la presion pasado lo cual un sifon 
de albafiilerfa deja de ser aplicable? 
Depende este lfrnite de la calidad del mortero emplea* 
do, de su adherencia al ladrillo i del espesor de las pare- 
des del sifon. 
Las unicas esperiencias que se lian lieelio sobre la ad- 
herencia del mortero al ladrillo muestran que: (b) 
Un buen mortero hidraulico despues de 10 dias opone 
una resistencia a la traccion igual a 9000 quilogra- 
mos por m. s o sea 3000 con un coeficiente de seguridad 
igual a 3. 
Suponiendo D=1 m i e=0. m 40 i suponiendo que la 
formula (1) sea todavia aplicable a una pared del grueso 
de 0. m 40 se tendra: 
2 It e 
P= —2 x 3000 x 0.40=2400 quildg. 
Es decir que podemos tener con estos datos una dife- 
rencia de nivel entre la boca del sifon i el punto mas ba- 
jo igual a 2. E1 40 sin contar la capa de tierra bien pizonea- 
da que podemos poner encima, la cual puede aumentar 
aquella altura en l.|- a 2 metros por cada metro de terra- 
plen. Pero disposiciones especiales permiten sobrepasar 
ese lfmite. 
PUENTES-SIFONES. 
25. Difieren estos de los anteriores unicamente en que 
el tubo en lugar de estar perdido en la tierra, esta colo- 
cado sobre un puente. 
Se emplean cuando el estudio nos conduce a un puen- 
te-acueducto de una altura considerable; pero raro sera 
el caso en que no convenga sustituir a los puentes- sifones 
un sifon enterrado. 
(b) La cohesion del mortero es muclio mayor que su adherencia al 
ladrillo i puede alcanzar 170,009 quildg - . por m. 2 
