( 160 ) 
neering, waaruit Melsens besluit ! ) dat de hoogte eeuer stang van 
weinig belang zou zijn; al willen wij niet beweren dat er een 
bescliermingskegel met bepaalden tophoek bestaat, toch zijn wij van 
oordeel dat eene vangstang de omgeving eenigszins beschut en wel 
des te meer, naarmate zij hooger is. Wij meenen dus dat men 
niet moet afwijken van het oude gebruik om verticale stangen van 
zekere hoogte op te richten. Het aantal daarvan kan kleiner dan 
21 zijn; het zal echter eerst na plaatselijk onderzoek kunnen worden 
vastgesteld. 
De op het dak uitgespannen draadgeleidingen wenschen wij te 
behouden en de vraag is nu alleen of men daarop, behalve de bo- 
vengenoemde liooge vangstangen, ook nog hier en daar „aigrettes” 
zal plaatsen. Melsens doet dit omdat hij meent dat de uitstroo 
ming der electriciteit uit een groot aantal spitsen in vele gevallen 
een bliksemslag zal voorkomen. O.i. is voor deze meening — al 
is zij niet geheel onbetwistbaar — wel zooveel te zeggen dat het 
verstandig mag heeten, behalve de gewone kegelvormige spitsen der 
vangstangen, nog een vrij groot aantal punten, over een groot 
oppervlak verdeeld, aan te brengen. Maar hiertoe bestaan eenvou- 
diger middelen dan de aigrettes. Het minst kostbaar zal wel zijn 
het door Lodge ~) aanbevolen gebruik van gegalvaniseerden stekel- 
draad, zooals die veelal voor omheiningen wordt gebezigd. Het 
komt ons doelmatig en voldoende voor, de langs de nokken uitge- 
spannen draden met een dergelijken stekeldraad te omwikkelen, liefst 
zoo, dat de punten daarvan naar boven gekeerd zijn. Bezwaren- 
hiertegen zien wij niet, althans bij een gebouw als het Mauritshuis, 
waar niet aan brandbaar stof op de daken behoeft gedacht te worden. 
c. Het materiaal der afleiders. De meeningen zijn nog altijd 
verdeeld over de vraag of men ijzer of koper moet kiezen. Wij 
zijn van oordeel dat beide metalen, bij geschikt gekozen doorsneden, 
geheel gelijk zouden staan, indien niet het ijzer bij eene ontlading 
meer onderhevig was aan eene oppervlakkige verbranding, gepaard 
met vonkenspatten. Dit laatste levert wel is waar aan de buiten- 
zijde van een gebouw weinig gevaar op, en men zal dan ook dik- 
wijls met gerustheid ijzer durven aanbevelen, maar het is mogelijk 
') Melsens, Des paratonnerres a pointes, a conducteurs et raccordemeuts terres- 
tres nmltiples, p. p. 137 — 141. 
2 ) Lodge, Lightning conductors and lightning guards, p. 24. 
