( 164 ) 
Conference tot de genoemde doorsnede van 65 m.M 2 is gekomen. 
Zij is uitgegaan van liet feit x ) dat wel eens koper van deze dikte 
is gesmolten, en heeft dan verder in ’t geheel geen veiligheids- 
coëfficiënt ingevoerd. Door nu eiken afleider de doorsnede van 
65 m.M 2 te geven, zou men, altijd in de onderstelling dat twee ge- 
leiders de ontlading afvoeren, ten minste een veiligheidscoëfficiënt 2 
verkrijgen. Dat wij niet nog verder wenschen te gaan, ten einde 
tot een veiligheidscoëfficiënt te komen, even groot als bij het ijzer, 
heeft zijn grond in de ervaring van de laatste jaren dat koperen 
kabels van de genoemde afmetingen goed voldoen. Wij hechten — 
met het oog op het verschil in de hoeveelheden arbeidsvermogen, 
die de eene of de andere maal bij de ontlading vrij worden — aan 
deze ondervinding meer gewicht dan aan de waarneming over een 
gesmolten koperdraad, die de Lightning Rod Conference tot basis 
voor hare voorschriften heeft gekozen. 
h. De verbinding met de aarde. Bij gemis aan gegevens kunnen 
wij hierover geen oordeel uitspreken. 
i. Groote metaalmassa’’ s in of aan het gebouw. De vraag, in 
hoeverre, en op welke wijze, deze massa’s (metalen kapbedekkingen, 
gas- en waterleidingsbuizen) met de afleiders verbonden moeten 
worden, is van groot gewicht en vereischt, vooral wat de gasleiding 
betreft, ernstige overweging, wegens het gevaar voor gasontbranding. 
Daar er in het bestek slechts met een enkel woord over gesproken 
wordt, meenen wij ons thans van nadere beschouwingen hieromtrent 
te mogen onthouden, in liet vertrouwen dat het plan eerst na plaat- 
selijk onderzoek door een ervaren deskundige zal worden vastgesteld . 
Wij hebben de eer, de Afdeeling voor te stellen, een afschrift van 
dit rapport als antwoord op de in den aanhef genoemde vraag aan 
den Minister van Binnenlandsche Zaken te zenden. Tevens wenschen 
wij mede te deelen dat uit den aard der zaak bij onze besprekingen 
de vraag rees, door welke maatregelen er in het vervolg het best 
voor zal kunnen worden gewaakt dat de wijze van aaideg en onder- 
zoek der bliksemafleiders op de Rijksgebouwen in overeenstemming 
blij ve met de vorderingen der wetenschap. Wij stellen ons voor, 
op dit onderwerp te gelegener tijd terug te komen. 
De voorstellen, in bovenstaand rapport vervaten breedvoerig toegelicht, 
) Eeport of the Liglitning Rod Conference, p. G. 
